(45) 
sables. La Commission municipale de Paris l’a augmentée, 
dans ces dernières années et l’a portée à 1 mètre carré; 
l’Académie de Berlin exige 5 mètres carrés de contact à 
leau; il faut rendre cette surface plus grande, dans le cas 
d’un simple contact avec le sol humide. A l’Hôtel de ville de 
Bruxelles, le puits offre un contact de plus de 20 mètres 
carrés à l’eau, les conducteurs étant, d’ailleurs, raccordés, 
aux canalisations du gaz et de l’eau, offrant à la foudre un 
écoulement par une surface de plus de 300,000 mètres 
carrés en contact avec le sol humide, l’eau des réservoirs 
et les sources. 
L'Académie de Berlin, dans son Gutachten du 5 août 
1880, motive et admet ce raccordement aux deux cana- 
lisations. 
Dans la note complémentaire sur les paratonnerres du 
système Melsens, qui a paru en 1881, j'ai décrit succinc- 
tement comment le paratonnerre de l'Hôtel de ville a été 
achevé, conformément à ce que j'avais dit, dès sa pose et 
lorsdeson achèvement en 1877,achèvement partiel, encore, 
même en 1882-1883. 
Je me suis permis de publier la délibération de la 
Commission des paratonnerres de l’Académie. Je constate, 
avec regret, que l’Académie des sciences de Paris et l’Aca- 
démie royale des sciences de Belgique ne sont pas d'accord 
sur la question des paratonnerres, mais que le désaccord 
ne porte que sur mon système. 
J'y donne un tableau du prix de pose de paratonnerres 
sur des édifices n’ayant pas de tours ou de flèches élevées. 
Le prix maximum des devis liquidés pour les paratonnerres 
