—. 1697 — ) 
in den Röhren dem Siedepunkt nahe zu bringen, wird weit mehr 
Material verbrannt, als wenn nur von Zeit zu Zeit Feuer unterhalten 
zu werden braucht. Auch isi es für die Vegetation weit günstiger, 
wenn die erforderlichen Wärmestrahlen einer grösseren Röhrenfläche, 
mithin auch weniger heissen Röhren entströmen. Je nachdem man 
die Trauben früher oder später reif haben will, muss die Länge 
der Röhrenleitung grösser oder kleiner sein. Für ein Haus, in wel- 
chem man schon im April - Mai reife Trauben zu haben beab- 
sichtigt, sollte 1 Q.-Meter Röhren - Aussenfläche, was 3 m. 15 cm. 
Länge einer 10 em dicken Röhre beträgt, für jede 4,5 Kubikmeter 
des zu heizenden Raumes vorbanden sein. Hiernach wäre für ein 
Haus, wie das beschriebene von 12 m. 50 em. Länge, 4 m. 75 cm. 
Tiefe, 4 m. 75 cm. hinterer Höhe und 62 cm. Höhe der Frontfenster 
ungefähr 95 m. Länge von 10 cm. dicken Röhren erforderlich, ver- 
bunden mit einer Dampfröhre, welche, wenn nöthig, allein so viel 
Wärme giebt, wie eine ganze Wasserröhre. Jene muss unter allen 
Umständen sicher und dabei so construirt sein, dass sie gerade dann, 
wenn die höchste Temperatur im Hause ist, auch den höchsten Grad 
von Feuchtigkeit von sich giebt. Auf einem Ende muss dieselbe durch 
eine senkrechte schwächere Röhre mit einer der oberen Wasserröhren, 
und auf dem andern ebense mit einer ganz unten liegenden verbun- 
den sein, damit das aus dem Dampf entstandene Wasser wieder in 
den Kessel fliessen kann. Was Letzteren betrifft, ist unter den 
vielen verschiedenen, die fabrizirt und empfohlen werden, immer 
einem solchen der Vorzug zu geben, welcher erstens im Verhältniss 
zu seiner Ürösse dem Feuer möglichst vie! Fläche bietet, nicht unter 
demselben, auch nicht an der Seite, sondern unmittelbar darüber, 
und zweitens sich so einmauern lässt, dass er, wenn es sein muss, 
täglich von dem sich ansetzenden Russ und der Asche reingefegt 
werden kann. Letzteres ist nöthig, indem sonst, da beide als 
sehlechte Wärmeleiter wirken, ein bedeutender Theil des angewandten 
Heizmaterials nicht zur Geltung kommen würde. Kessel von Guss- 
eisen sind ebenso sicher, dabei zugleich wohlfeiler und doppelt so 
dauerhaft, als aus Platten gefertigte. Auf jeden Fall wird man gut 
thun, sich an einen tüchtigen Ingenieur zu wenden und denselben 
auf ein Jahr die Garantie übernehmen zu lassen. Wenn im Verlauf 
dieses Zeitraumes der Kessel und die Verbindungen der Röhren, 
x 
