— 212 — 



sous-sol; ces fosses sont fixes, mais elles pourront devenir mobiles 

 le jour où les conditions d'enlèvement des vidanges permettront de 

 le faire à Milan. 



Chauffage et ventilation. — Trois calorifères du système Michel 

 Perret, munis de récipients d'eau, servent à distribuer la chaleur 

 dans toutes les parties de l'établissement et sont réglés de façon 

 à y donner une température de i5 degrés centigrades. Comme 

 le climat de Milan permet d'ouvrir les fenêtres largement pendant 

 l'été, il ne faut se préoccuper que de pourvoir à la ventilation 

 artificielle nécessaire pendant fhiver. L'air pur entre avec la cha- 

 leur et s'élève par le courant d'aspiration de trois cheminées 

 d'appel, pour lequel la chaleur de la fumée des trois calorifères 

 est utilisée. 



Dans les salles d'école, qui contiennent chacune 5o élèves aux- 

 quels on veut donner 20 mètres cubes d'air, soit 1,000 mètres 

 pour l'ensemble, la capacité superficielle de la salle étant sans 

 ventilation de 3™% 9 6 par chaque enfant, il en résulte que l'air 

 devra être renouvelé pendant l'hiver cinq fois par heure. Les deux 

 bouches d'émission établies dans les salles l'une vis-à-vis de l'autre , 

 et suivant le plus petit axe, ont 20 décimètres carrés; l'air qui 

 s'en échappe peut avoir une vitesse moyenne de 80 centimètres 

 et même d'un mètre à la seconde; elles sont pratiquées à une hau- 

 teur de 1^^,70 au-dessus du plancher de la salle, de façon que 

 l'air ne puisse jamais effleurer la tête des enfants; elles sont, en 

 outre , munies de valves en éventail. 



Il en est de même dans le réfectoire, dans les salles de l'ambu- 

 lance, ainsi que dans les salles d'infirmerie; mais là, le A^olume 

 d'air étant, à l'état normal, de 3o mètres cubes par lit, la venti- 

 lation permet de le porter, avec les conditions déjà indiquées, à 

 3 80 mètres par heure. 



L'air vicié de tout l'établissement se rend par des collecteurs 

 appropriés dans trois grandes cheminées d'appel. Cependant la 

 ventilation des cabinets d'aisances est tout à fait indépendante; des 

 conduites particulières, dans lesquelles l'aspiration vient de la 

 fosse, extraient l'air à la base et dans les quatre angles de chaque 

 cabinet, à l'aide de bouches verticales élevées de quelques centi- 

 mètres au-dessus du sol et se réunissent en cheminées d'appel où 

 des becs de gaz sont constamment allumés. L'aire des conduites 



