Berichte über Blitzschläge in der Provinz Schleswig-Holstein. 19 



zur Verhinderung, eines Blitzschlages beitragen. Eine dadurch be- 

 wirkte Beförderung atmosphärischer Ladungen und Entladungen 

 würde wol nur in so weit anzunehmen sein, als durch jenen Luftstrom 

 lokale 'Aenderungen in der Gestalt der Wolkenbildungen hervorgerufen 

 würden, was bei dem notirten ,, schwachen'' Winde denkbar wäre.] 



289. Blitzschlag zu Grossenaspe, Kreis Kiel am 2. Sept. 

 1882, 9 h. p. m. berichtet vom B.-Com. St ölting und untersucht von 

 Herrn. Eugen Meyer. 



Der Blitz fiel one Regen bei bewölktem Himmel; das Gewitter 

 kam aus S; der Wind drehte durch W nach N und O. 



Getroffen wurde eine Kirche. Dieselbe stand in der Ebene 

 auf trockenem Boden und war mit Ziegeln gedeckt; der Turm 

 \nit Schiefer. 



Auf Kirche und Turm war ein Blitzableiter mit Kupferspitzen, 

 angelegt 1874 von Herrn Schieferdecker Bohne-Neumünster. Die an 

 der Kirche befindliche 2. Ableitung war mit derjenigen des Turmes 

 nicht verbunden und hatte einen um 50 S. E. geringeren Erd- 

 übergangs widerst and. 



Nach dem Schlage fand sich der Blitzableiter an der Turmspitze 

 und auch an einem scharfkantigen Rande am unteren Ende des Schiefer- 

 daches losgerissen. Von letzterer Stelle ist der Blitz anscheinend ab- 

 gesprungen und neben der Orgel oben inwendig an der Kirchenmauer 

 nach Osten gelaufen, wo er vermuthlich die zweite Ableitung verfolgt hat. 



IDieser Fall bestätigt die Notwendigkeit, die einzelnen Leitungen 

 eines Gebäudes unter einander zu verbinden, zumal wenn mangelhafte 

 oder verschieden gute Erdleitungen vorhanden sind.] 



. 294. Blitzschlag zu Kiel am 13. Sept. 1882, 5 h. p. m. 



Der Blitz kam gleichzeitig mit Regen bei bewölktem Himmel; 

 das Gewitter kam aus SW bei schwachem Winde. 



Getroffen wurde ein in der Kirchhofsallee belegenes Wohnhaus. 

 Das dortige Terrain ist ziemlich hügelig. 



Das Gebäude war mit einem von Herrn W. Kirchner im Jare 

 1874 angelegten Blitzableiter versehen. Die eiserne Auffangestange 

 endete in eine Platinspitze. Die Leitung bestand aus 7 mm starken 

 Kupferdratseil. Ausserdem war die Wasserleitung mit dem BHtzableiter 

 verbunden. 



Der Blitz zerschmolz die Platinspitze vollständig. Es wurde be- 

 merkt, dass die Nägel in dem um den unteren Teil der Ableitung 

 gelegten Schutzkasten stark magnetisch waren. Schaden wurde 

 nicht angerichtet. 



[In der Gegend des getroffenen Gebäudes sind wiederholte frühere 

 Blitzschläge constatirt.] 



2* 



