64 Dr. Leonhard Weber: 



geübt werden könne, so also, dass von zwei sehr nahe anein- 

 ander liegenden Gebäuden dasjenige als das exponirtere 

 zu betrachten ist, welches mit Drat versehen ist. Ueber den Einfluss 

 des Drates auf Zündung siehe unten 23. 



20. Schutz der Grebäude durch Blitzableiter. Unter den 338 ge- 

 troffenen Gebäuden befinden sich 19, welche mit Blitzableitern versehen 

 waren. In einem dieser Fälle (No. 42) ist es überhaupt zweifelhaft, ob 

 ein Blitz eingeschlagen hat. In 7 anderen Fällen blieben die 

 Gebäude unverletzt (Folge i. III, i und 2; No. 201, 204, 255, 294, 

 400) und es zeigten nur bei einigen dieser Fälle die Blitzableitungen 

 selbst geringe Schmelzungsspuren des Blitzes. In 10 Fällen (i. Folge 

 III, 3 und 4); No. 44, 91, 103, 134, 152, 289, 301, 328) war der Blitz 

 im WesentHchen der Ableitung gefolgt, hatte dieselbe jedoch verlassen 

 an solchen Stellen, welche durch offenbare Mängel der Leitung dazu 

 prädestinirt erschienen. Diese Mängel bestanden teils in fehlender oder 

 sehr schlechter Erdleitung, teils in unvollständigen Anlagen. In einem 

 Falle (No. 315) scheint der Blitzableiter überhaupt nicht in Funktion 

 getreten zu sein, was sich aus der sehr schlechten Erdleitung in Ver- 

 bindung mit besonderen lokalen Einflüssen erklärte. 



21. Rauchten Schornsteine? Diese Frage wurde 48 mal mit ja, 

 179 mal mit nein beantwortet. 



22. Wirkung der Blitzschläge an Gebäuden. Bei den 329 Blitz- 

 schlägen in Gebäude bestand die Wirkung 151 mal in mechanischen 

 Zerreissungen und Zersprengungen, darunter kamen 17 mal noch geringe 

 schmelzende oder verkolende Wirkungen vor ; 1 70 mal zündete der 

 Blitz, worunter 22 mal gleichzeitig mechanische Wirkungen beobachtet 

 wurden, 8 mal wurde in Folge Blitzableiters jeghche Beschädigung 

 verhütet. In 3 Fällen (No. 30, 44 und 393) wurden gleichzeitig mag- 

 netische Wirkungen beobachtet. 



23. Zündung der Blitzschläge. Bei den 170 zündenden Blitz- 

 schlägen war die Bedachung 150 mal eine weiche, 12 mal eine harte, 

 8 mal gemischt resp. nicht zu ermitteln. Unter den 41 Gebäuden mit 

 Dratbefestigung des Daches wurden 32 oder 78,0^0 entzündet, 

 wärend von den 48 Gebäuden one Dratbefestigung nur 30 oder 

 62,57o entzündet wurden. Obwol die Gesammtzal derjenigen Gebäude, 

 bei welchen die Berichte Auskunft über das Vorhandensein von Drat- 

 befestigung geben, noch eine kleine ist, so bestätigt sich doch schon 

 die in Folge 3. II, 22 ausgesprochene Ansicht, dass durch jene Con- 

 structionsweise die Zündung des Daches durch einschlagende Blitze 

 befördert zu werden scheint. Spccicll hierfür sprechen die detaillirteren 

 Berichte 264, 281, 345, in denen eine innere Zündung des Daches 

 beobachtet wurde, sowie 265, in welchem der Blitz durch ein nicht mit 



