588 ACADEMIE DES SCIENCES. 



Les deux extremites du cable etaient scellees dans des isolateurs de 

 porcelaine semblables a ceux employes pour les sorties des enroulements 

 de transformateurs a 3oooo volts. 



etait plonge dans une cuve en bois remplie d'huile pour 



transformateur. Gette huile pouvait etre echauflee par une rasistanc 

 metallique parcourue par un courant convenable. 



La tension alternative, pratiquement sinusoidale, a la frequence 5o, 

 etait appliquee entre les trois conducteurs reunis ensemble et 1'armature 

 de plomb. 



La resistance d'isolement mesuree entre conducteurs et armature aete 

 trouvee egale a G3oo megohms avant les essais et, apres, a 635o. 



Pour mesurer la puissance depensee dans le cable sous Taction de ten- 

 sions efficaces comprises entre 5ooo et i5ooo volts, puissance de l'ordre 

 de quelques watts, nous avons construit un wattmetre a lecture directe par 

 miroir, compose d'un cadre mobile de 860 spires a suspension unifilaire 

 par ruban d'argent, et d'un cadre fixe de 1 100 spires. 



Toutes les parties non electriques etaient etablies en bois pour eviter la 

 production de courants secondares. 



Apres divers essais, nous avons rejete toute enveloppe protectrice afin 

 d' eviter tout effet perturbateur, et nous nous sommes astreint a operer en 

 atmosphere absolument calme, dans une piece rigoureusement fermee. 



Les differentes courbes d'etalonnage du wattmetre montrent, dans ces 

 conditions, que l'erreur relative ne depasse pas 3 pour 100, ce qui. etant 

 donnee la difficulte de la mesure de puissances de quelques watts aux ten- 

 sions employees, constituait un resultat tres satisfaisant, suffisamment 

 precis pour le but que nous nous proposions. 



Essais a tension variable, frequence et temperature conslanles. — Nous 

 avons experimente dans chaque cas apres avoir maintenu Tequilibre de 

 temperature pendant trois heures au minimum. 



L°s pertes ont ete mesurees pour des tensions variant entre 2000 et 

 ioooo volts. 



La premiere conclusion qui s'impose est la concordance pratique des 

 pertes pour une meme tension observee, par tensions croissantes ou 

 decroissantes. II semble done qu'a chaque temperature fixe du cable et 

 pour une tension donnee corresponde pratiquement un etat bien deter- 

 mine de Tisolant. 



Les pertes sont approximativement proportionnelles au rapport des 



