1248 ACADEMIE DES SCIENCES. 



certains cas, un faisceau d'autres radiations qui, ajoute au premier toutes 

 conditions egales d'ailleurs, s'oppose a l'apparition de ces modifications. 

 Les caracteristiques du faisceau antagoniste paraissent dependre non seule- 

 ment de celles du faisceau actif, mais encore de la nature de Fequilibre 

 physico-chimique a modifier. 



electricite. — Regulation des lignesde transport de force a tongue distance . 

 Note de M. L. Thielemans, transmise par M. A. Blondel. 



La principale utilite du diagramme tripolaire d'une ligne de transport (') 

 reside en ce qu'il permet d'etudier la regulation de la ligne dans les cas les 

 plus varies, comme on va le voir. 



Zone de fonctionnement de la charge. -'Les points M seront donnes par 

 deux elements, generalement la puissance P a l'arrivee avec le facteur de 

 puissance coso correspondant. Ces elements caracterisent la charge. 



Pour un reseau a charge variable, le lieu des points Mformerawrce cow be 

 si, a chaque valeur de P , correspond toujours la meme valeur de cos^ . 

 Sinon, on pourra delimiter une zone,, dite zone de fonctionnement de la 

 charge. Dans le cas d'une courbe,. le releve sur le diagramme de I , <p > V, I, 

 P, o et durendement en fonction de P permettra de dresser un tableau ou 

 de tracer des caracteristiques cartesiennes. 



Regulation. — L'introduction d'une self ou d'une capacite sans consom- 

 mation, en derivation a l'extremite du reseau, ne modifie pas la puissance 

 et deplace seulement le point M sur la droite A de puissance constante : vers 

 la droite en M' s'il s'agit d'une self; vers la gauche en M" s'il s'agit d'une 

 capacite (-). 



Un moteur synchrone susceptible de jouer les deux roles pourra done 

 amener les points de la zone de fonctionnement de la charge sur une courbe 

 dite de fonctionnement de la ligne, si Ton fait usage d'un mode de regu- 

 lation convenable. 



Si Ton effectue la regulation sous tension constante au depart et a l'arrivee, 

 la courbe de fonctionnement de la ligne sera un cercle de centre O. Un 

 regulateur de potentiel agira au depart sur l'excitation des alternateurs. 



(!) Cf. Comptes rend us, t. 170, 1920, p. 1170. 



( 2 ) Les longueurs MM' et MM" mesurees a l!echelle des puissances P donnenl la 

 valeur de la puissance apparente absorbee par la self ou la capacite. 



