432 ACADEMIE DES "SCIENCES. 



Inexperience a montre (') que le maximum a„ t , correspondant a la reso- 

 nance, depend beaucoup de la cuve du transformateur, parce que le flux 

 cree par les harmoniques 3 se ferme a travers la cuve, tandis que le flux 

 principal se ferme a travers les noyaux du transformateur triphase. Quand 

 celui-ci se trouve dans sa cuve de fonte, <j m atteint environ 2 pour la fre- 

 quence 5o. Avec le transformateur hors de sa cuve, a m atteint presque le 

 double. 



a m varie lineairement avec la frequence dans les limites de l'experience ; 

 par extrapolation, on trouve que, pour i5o periodes, a m atteint environ 3 

 pour le transformateur dans sa cuve et 5 s'il est hors de sa cuve. 



Ges valeurs de <s m font prevoir des surtensions importantes des transfor- 

 mateurs a fer. Enfin, a m croit avec la puissance du transformateur, et est 

 d'autant plus eleve que les pertes a vide sont plus faibles. 



D'autre part, l'amplitude de lnarmonique 3 atteint jusqu'a o,3 de la 

 force electromotrice fondamentale, si Ton fait travailler le fer a des induc- 

 tions maxima de i5ooo gauss. 



Des conclusions pratiques importantes decoulent de cette etude : 



Dans le cas 011 les circuits secondaires haute tension du transformateur 

 triphase sont associes en etoile et ont leur neutre connecte a la terre, les 

 circuits du primaire et de l'alternateur associes en etoile, dont une au moins 

 est isolee, la resonance des harmoniques de saturation est possible et peut, 

 avec des transformateurs travaillant a forte saturation, donner des surten- 

 sions importantes avec les longueurs de cables usuelies (quelques kilometres 

 pour les transformateurs de grande puissance, quelques centaines de metres 

 pour les transformateurs de petite puissance de quelques kiloyolts-amperes); 

 mais l'action'des harmoniques 3 est surtout a craindre au moment de 1'en- 

 clenchement ou du declenchement du disjoncteur. On sait, en eflet, que 

 Iorsqu'on ferme un reseau sur le circuit haute tension d'un transforma- 

 teur, la tension entre phases atteint quelquefois i,5 a 1,6 fois la tension 

 normale. Par suite, pendant un petit laps de temps, le transformateur travaille 

 en surtension et le circuit magnetique se sature momentanement avec exces ; 

 la force electromotrice de Tharmonique 3 atteint une valeur de 3o a 4° P our 

 100 de la force electromotrice fondamentale engendree dans une phase. 



