43 
Die drei ſchraͤg liegenden Röhren (wovon 6 2. die oben mit B be- 
zeichnete iſt) ſtehen unter ſich durch LL in Verbindung. Durch die Röhren 
O tritt das durch die Cirkulation erkaltete Waſſer wieder zurück in den 
Kaſten P und von da durch die Säule C in die Röhren 6 1. 2. 3. zurück. 
H iſt der Ort des Feuers, I die Roſte, K das Aſchenloch. Die Flamme 
ſchlägt abwärts, umſpielt alle 3 Röhren und geht durch D in einen 10“ 
weiten Kanal, der wieder bis zur Höhe des Ofens aufſteigt; daneben ſteht 
der Schornſtein, in den er mündet. 
In 6 habe ich an dem Rohre 6 3. einen Haken angebracht, woran ich 
eine etwa 20“ lange Kette eingehangen habe, die durch den Kanal bis in den 
Schornſtein geht, wo ſie abermals über einen Haken befeſtigt iſt. Will ich 
nun den Kanal reinigen, fo ziehe ich die Kette von G durch den Ofen zu 
mir, binde an das Ende einen Feger und hole dann das entgegengeſetzte 
Ende im Schornſtein an, nachdem ich zuvor beide Enden mittelſt eines 
Strickes verbunden. Iſt der Kanal durch einmaliges in dieſer Weiſe be— 
wirktes Fegen noch nicht rein, ſo beginnt die Operation aufs neue, bis ich 
die Kette zuletzt wieder an ihren Ort ziehe. Da auch die Schornſteinklappe 
außerhalb des Gewächs⸗Raumes liegt, fo kommt nicht der geringſte Staub in 
das Haus. Würde der Kanal jedes Mal behufs des Reinigens aufgebro⸗ 
chen, ſo wäre Schmutz und Staub gar nicht zu vermeiden. 
Der ganze Feuerungsapparat iſt unterirdiſch. Da mein Garten tief 
liegt, konnte ich das Grundwaſſer nur dadurch von dem Heerde abhalten, 
daß ich den ganzen Raum ſtark betraßte. Obgleich außerdem noch ein 
Waſſer ſehr nahe vorbeifließt, ſo habe ich doch meinen Zweck vollſtaͤndig 
erreicht. 
Schließlich bemerke ich noch, daß, wenn ich um 6 Uhr das Feuer an⸗ 
legen laſſe, um 7 Uhr das Waſſer bereits in dem Kaſten P ganz warm iſt. 
An dieſem Kaſten befindet ſich ein Krahn, um, wenn es verlangt wird, 
Waſſer abzulaſſen. Auf dieſe Weiſe ſteht mir ſelbſt noch 7 — 8 Stunden 
nach dem völligen Erloͤſchen des Feuers warm Waſſer zu Gebote. 
Das Haus in dem die Heizung angebracht wurde, iſt ein Doppelhaus 
mit einer Länge von 32, und einer Tiefe von 2137, In der Mitte hat es 
eine Höhe von 163, an den Seiten hingegen von 93“. Es enthält circa 
8950 Kubikfuß Raum, der von 1000 U! Glasfläche und von 980 MD’ 
Fachwerk (die beidem Giebelwände und die Plinthen) umſpannt wird. Die 
Scheiben liegen in 3“ ſtarken eiſernen Sproſſen, deren 33 vorhanden ſind. 
Es hat keinen andern Schutz als ein Kalkſims auf der Oſtſeite und liegt 
voll gegen Süd und Nord. | | 
In dieſem Haufe ergab die Beobachtung einer Woche folgende Zahlen: 
