44 Dr. Leonhard Weber: 



Die seit jener Zeit an der Blitzableitung der Kirche gemachten 

 Aenderungen waren folgende: Die im vorigen Jare abgeschmolzene 

 Spitze war durch eine neue ersetzt. Ferner war an Stelle der mangel- 

 haften im trockenen Sand gelegenen Bodenplatte des am Turm 

 herabgehenden Blitzableiters eine bessere i Qm grosse im Grund- 

 wasser liegende Platte gekommen. Der Erdübergangswiderstand der 

 selben betrug am i6. August d. J. 13 Siem. Einheiten (gegen 200 im 

 vorigen Jare). Ferner waren die Ostenden der beiden in der Richtung 

 West-Ost mitten durch den Turm bis ins Schiff der Kirche gehenden 

 eisernen Anker durch einen 7 mm dicken um dieselben gewickelten 

 Kupferdrat mit einander verbunden und es war dieser Kupferdrat von 

 dem nördlichen Anker nach der Aussenwand der Kirche und hier 

 senkrecht hinunter in den Erdboden gefürt, woselbst er mit einer 

 V:; CD"'' grossen Bodenplatte im Grundwasser enden sollte. Der Erd- 

 übergangswiderstand an dieser Stelle betrug jedoch ^ Siem. 

 Einheiten, wonach es mindestens zweifelhaft erscheinen musste, ob die 

 Platte vollkommen im Grundwasser lag. Obwol ferner der westliche 

 Kopf des südlichen y\nkers mit dem Hauptblitzableiter durch umge- 

 wickelten Kupferdrat verbunden war, so war doch zwischen der Haupt- 

 und Nebenleitung nicht überall metallischer Contact vorhanden, wie 

 sich aus der galvanometrischen Untersuchung ergab. 



Die Zerstörungen, welche der diesjärige Blitz angerichtet hat, 

 sind ausserordentlich geringe. Es bestehen dieselben lediglich in 

 einigen kleinen 1--3 cm grossen charakteristischen Löchern in der 

 Gypsdecke der Kirche und in einer unbedeutenden Schwärzung des 

 Putzkalkes an dem Ostende des südlichen Ankers. Die Lage der 

 wenigen Löcher in der Gypsdecke markirte ungefähr dieselben beiden 

 Hauptrichtungen, welche auch der die Kirche passirende Teil des 

 Blitzes vom vorigen Jare genommen hatte. Die Löcher erstreckten 

 sich nur bis ans Ende der Hauptabteilung der Kirche. Weder an der 

 Spitze noch den übrigen Teilen der Blitzableitung waren Spuren des 

 Blitzes zu entdecken. 



Aus diesem tatsächlichen Befunde geht nun hervor, dass von den 

 im vorigen Jare gerügten Mängeln der Blitz ab leitung der haupt- 

 sächlichste allerdings durch die Verbesserung der Erdleitung be- 

 seitigt war ; dagegen war der zweite Mangel f nämlich die fehlende 

 beiderseitige und in sich gute Verbindung der rVnker mit dem Erd- 

 boden) nicht vollkommen beseitigt. Endlich war von der durch 

 den vorjärigen Blitzschlag geradezu gegebenen Vorschrift: >am Ost- 

 ende der Kirche eine zweite Erdableitung zu schaffen 

 und die dort auf dem Giebel zu errichtende Auffange- 

 stange längs der ganzen Dachfirst um den Turm herum 



