22 Dr. Leonhard Weber: 



lieh gelegenen Leitung war diese Schraube jedenfalls schon seit län- 

 gerer Zeit bis auf einen kurzen Stumpf abgebrochen, so dass sich die 

 eiserne Leitung nur durch Klemmung in dem horizontal abstehenden 

 Ansatzstücke gehalten haben konnte. Die beiden Leitungen \7aren 

 oben nicht mit einander verbunden , sondern liefen jede für sich zu 

 zwei !.<, m hohen Pfälen. die in 3.;, m Abstand vom Hause an der 

 östlichen Seite im Garten standen. Der Abstand der Leitungen vom 

 Dach wird demnach, da die untere Kante desselben etwa 2.,; m über 

 dem Erdboden lag, i — i'/2 m betragen haben. Von genannten bei- 

 den Pfälen gingen die Leitungen senkrecht nieder in's Erdreich , wo 

 sie one Platte endigten und zwar die nördlich gelegene Leitung i .3 m, 

 die südlich gelegene i... m tief. Ueber den galvanischen Leitungs- 

 widerstand ergab meine am 28. Juni ausgefürte Untersuchung folgen- 

 des. Mittelst der Kirchhoff- Wheatstone'schen Brückenmethode und 

 einiger Siemens'schen Widerstandsrollen fand ich den Erdübergangs- 

 widerstand beider Leitungen zusammengenommen zu 85.,; Siem. Einh. 

 Dieser schon sehr beträchtliche Widerstand wird nun zur Zeit des 

 Blitzschlages jedenfalls ein sehr viel grösserer gewesen sein; denn es 

 war bis zum 23. Juni vorherrschend trockenes Wetter gewesen; vom 

 23. bis 28. Juni hatte es dagegen anhaltend geregnet und ausserdem 

 soll gerade an der östlichen Seite des Hauses eine bedeutende Menge 

 Spritzenwassers in den Boden gedrungen sein. Es ist demnach mit 

 grösster Warschcinlichkeit anzunehmen, dass der Boden zur Zeit des 

 Blitzschlages erheblich trockener gewesen sein muss, als zur Zeit meiner 

 Untersuchung. Es kann demnach keinem Zweifel unterworfen sein, 

 dass die Erdleitungen sich z. Z. des Blitzes in höchst mangelhaftem 

 Zustande befunden haben. 



Die von dem Blitzschlage zunächst auf die eigentliche Blitzablei- 

 tung ausgeübten Wirkungen bestanden darin, dass die Vergoldung des 

 auf der nördlich gelegenen Sl^fcge befindlichen Kupferkonus total ver- 

 schwunden war; ferner zeigten sich beide eisernen Leitungen unregel- 

 mässig magnetisirt, d. h. in solcher Weise, wie es durch Erdinduction 

 nicht wol bewirkt sein konnte. Die von mir vorgenommene Prüfung 

 mittelst einer kleinen Bussole ergab nämlich eine Reihe von Pol- 

 wechseln, namentlich an den unteren Enden der Leitungen. 



Mehr in die Augen springend waren die übrigen Wirkungen des 

 Blitzes. Wie durch die Anwoner bestätigt wurde, hatte der Blitz die 

 beiden hölzernen Pfäle (Mäkeier) zersplittert, so dass gleichzeitig mit 

 denselben beide Aufifange.stangen heruntergestürzt waren. Ferner 

 hatte sich der Blitz durch die Gypsdecken der am südlichen Ende 

 des Gebäudes liegenden W(jnräume einen Weg gesucht, wie aus dem 

 dort beobachteten Herabfallen des Deckenputzes offenbar zu schliessen 



