54 Leonhard Weber: 



kann auch der Weg des Blitzes durch den Schornstein und das 

 Fenster gegangen sein.] 



103. Blitzschlag zu Brockdorf, Kreis Steinburg, am 19. 

 Sept. 1880, i\., h. p. m,. untersucht vom Kirchspielvogt Marxcn und 

 B.-Com, Jan SS. 



Der Blitz kam als heller Lichtschein gleichzeitig mit Regen 

 und Ilagel bei bewölktem Himmel. Das Gewitter kam aus SSW. 

 bei völliger Windstille. Es hatte '/^ Stunde vorher geregnet, bei 

 dem Blitzschlag fiel recht viel Hagel. Nachher regnete es nicht 

 stärker. 



Getroffen wurde eine an der Elbe auf ca. 7 m hohem Deiche 

 belegene Korn- Win d mül e. Dieselbe war mit Ret gedeckt und 

 unten mit Bretterverkleidung versehen. Die Länge der Mülenrutcn 

 betrug 22 m. Auf der Müle befand sich ein im Jare 1876 von Herrn 

 Ad. Pari.s-Altona angelegter Blitzableiter. Derselbe bestand aus 

 einer 6 — 7 m hohen eisernen Auffangestange [vermuthlich mit ver- 

 goldetem Kupftrkonus und Platinnadelj einer Kupferdratseilleitung 

 von 10 mm Dicke [vermutlich 12 Dräte von je 1.8 mm Dicke] und 

 einer kupfernen [vermuthlich ca. o. i Qm grossen] in Coaksschüttung 

 liegenden Bodenplatte. Alle wesentlichen F^isenteile der Malgänge 

 waren mit dem Blitzableiter verbunden. — Wärend des Gewitters 

 stand die Müle in Schecren. 



Der Blitz traf die östliche Mülenrute und zersplitterte dieselbe 

 bis kurz vor der Mülenwelle. Mehrere kleine Holzsplitter lagen öst- 

 lich und westlich von der Müle bis zu 10—12 m entfernt. Der Blitz 

 drang nicht in die Müle. Der Schaden betrug 4—600 M 



Der Müller Kahcke war in der Müle als der Blitz erfolgte und 

 sah aus dem Fenster ; derselbe hat nichts weiter bemerkt , als dass 

 vor seinen Augen ein starkes Feuer geleuchtet, wobei gleichzeitig 

 ein starker Donnerschlag erfolgte. Ausserdem wollen noch 3 ausser- 

 halb der Müle befindliche Personen den l^litz in die Müle haben 

 einschlagen sehen. 



[Verfasser hat leider nicht Gelegenheit gehabt eine Untersuchung 

 dieses Falles an Ort und Stelle vorzunehmen. Soweit jedoch aus vor- 

 stehendem Bericht ersichtlich ist, hat der Blitzableiter den Blitz von 

 der Mülenrute aus aufgenommen und dadurch die Müle selbst ge- 

 schützt. Wenn nun kein Grund vorhanden ist , an dem ordnungs- 

 mässigen Zustande des Blitzableiters zu zweifeln, so würde sich daraus 

 die auch bei früheren Fällen') beobachtete Tatsache ergeben, dass 



') Vtrgl. (J. Karsten: (Jemcinfasslichc Bemtrkungeu. 3. Aufl. S. 50. 



