Berichte über Blitzschläge in der Provinz Schleswig-Holstein. 55 



ein Blitzableiter, dessen Stange nicht erheblich höher ist als die in 

 Scheeren stehenden Ruten, letztere nicht immer zu schützen vermag. 

 Es empfiehlt sich daher bei Anlagen von Blitzableitern auf Mülen die 

 Ruten mit metallischen Leitern zu versehen. Es könnte dann die 

 Auffangestange gespart werden.] 



104. Blitzschlag zu Sande, Kreis Stormarn, am 19. Sept. 

 1880, 372 h. p. m., berichtet von B.-Com. Jürgens. 



Der Blitz kam bei bewölktem Himmel. Das Gewitter kam 

 aus SW. mit starkem Winde one Hagel, Es tröpfelte kurz vorher 

 und regnete erst nachher stärker. 



Getroffen wurde ein in der Ebene auf feuchtem Boden belegenes 

 mit Stroh und Ret gedecktes Won haus. Dasselbe lag 5 m von 

 einem 1.3 m tiefen Brunnen. Schornsteine rauchten nicht; die 

 Haustür war geößnet und starker Zug nach dem Schornstein be- 

 merkbar. Die ganze N.- Seite des Hauses war zur Landwirtschaft 

 benutzt. Die südliche Seite war in 2 Wonungen geteilt, von denen 

 die westlich gelegene (s. Fig. i, Tafel I) vom Blitz getroffen wurde. 



Der Blitz schlug in den Schornstein, der der Länge nach auf- 

 gespalten wurde und dessen Ziegelsteine bis 30 m fortgeschleudert 

 wurden. Von hier aus verbreitete sich derselbe durch den Ofen o 

 über die mit Drat durchflochtene Gypsdecke der Wonstube I und 

 suchte seinen Ausweg teils durch die Türen t und h, teils durch die 

 feuchte Westwand w und die benachbarten Teile des Fussbodens. 

 Die diesen Weg bezeichnenden Spuren waren folgende : Der sämmt- 

 liche (!) Ofenruss war in der Aschschieblade befindlich, der Stein, 

 welcher die Reinigungsöffnung schliesst, war herausgeschleudert. Ueber 

 der Ofenkasse war ein messingener Haken eingemauert, an welchem 

 ein Schlachterbandelier mit Messern und Wetzsfal hing, der Leder- 

 riemen war dicht mit Messingnägeln beschlagen. Das Ende des 

 Stals zeigte abwärts hängend auf den Boden der Ofenkasse, war aber 

 noch 4 cm davon entfernt. An diesem Punkt war ein Stück Kachel 

 von etwa 8 cm Länge und 4 cm Breite aus dem Boden der Ofenkasse 

 abgesprengt ; die Kachel war aber nicht ganz durchschlagen. Ferner war 

 die Gypsdecke in 3 von N. nach S. laufenden Reihen beschädigt und der 

 Drat in derselben biosgelegt. Die Zarge der Tür t war abgesprengt. 

 Die Fussleisten an der Wand w waren abgesprengt und der Erd- 

 boden blosgelegt. Zwei helle Streifen fürten von dem an dieser 

 Wand hängendea Spiegel s abwärts zur Erde und den gesprengten 

 Fussleisten. Der mit vergoldetem Gypsramen versehene Spiegel 

 war zertrümmert. Der Wandputz an der nach dem Schlafzimmer (II) 

 liegenden Wand war beschädigt. In der Nachbarwonung waren nur 

 einige Fenster zertrümmert. 



