79 l.eonhard Weber. 



von dem Spritzenhaus unterirdisch nach dem Verwaltungsgebäude 

 und andern Lokalitaten hinfürten, beschädigt; die Teiephonleitungen 

 waren mit keinem Blitzableiter versehen. Der Rückschlag soll sich 

 sogar auf S. M. S. Hansa welche zur Zeit im Dock lag, stark be- 

 merkbar gemacht haben. 



Was die Beschaffenheit der Blitzableiter betrifft, so 

 waren dieselben 1876 angelegt und 1880 am 10. August von Herrn 

 Dr, J. Schcurcn geprüft. Letzterer sagt über den Befund : Die eisernen 

 Auffangestangen waren auf der Tischlerwerkstatt 4'., m, auf der 

 I'anzerwerkstatt 3'., m hoch und endigten in einen mit Platinspitze 

 versehenen Kupferkonus. Die Leitungen bestanden aus Kupferdrat- 

 seil von 12 Dralen ä 2 mm dick. Dieselben waren nicht verzinnt 

 und lagen bei der Tisclilerwerkstatt angeblich S'/^ m tief im Grund- 

 wasser, bei der Panzerwerkstatt i m tief. Metallische Teile der Ge- 

 bäude waren nicht mit den Blitzableitern verbunden. Mit Ausnahme 

 der Einfurung des Kupferdratseiles in die kupferne Auffangespitze, 

 dessen Befestigung durch Verschraubung herbeigefürt war, sind die 

 übrigen Splissstellcn in den Anlagen sämmtlich verlötet befunden. 

 Scharfe Kcken und Kanten im Kupferdratseil waren nicht vorhanden. 

 In den PLrdableitungen (selbstredend über dem Erdboden) sind Unter- 

 suchungsmuffen (s, Eig. 4, Taf. I) angebracht, um bei der galvanischen 

 Prüfung der Anlagen Luft- und Erdleitungen von einander trennen zu 

 können. Die Untersuchung zerfiel in eine Prüfung der Luft- und 

 Erdleitung. Bei ersterer ergab sich der Leitungswiderstand von den 

 Untersuchungsmuffen bis zu den Platinspitzen gerechnet zu 0.5 S. E. 

 Die Widerstandsbestimmungen wurden nach der Wheatstone'schen 

 Biü<-kenmethode gemacht. Die Widerstände der Erdableitungcn 

 wurden nach derselben Methode unter Berücksichtigung etwa ein- 

 getretener Polarisation bestimmt. Und zwar ergaben sich für die 

 Erdübergangs widerstände 



Panzerplattenwerkstatt Platte I W = 60 S. E. 

 » » II \V = 206 r> > 



Tischlerwerkstatt » III W = 62 » :8 



» > IV W = 34 » » 



Die Platte II hätte wegen ihres grossen Erdübergangswiderstandcs 

 aufgegraben werden müssen. Dies wurde indessen verschoben bis 

 sammtliche i\n lagen auf den Werftgebäuden untersucht wären. Da 

 nun inzwischen der Einschlag erfolgte, so wurde am 25. Juli 188 1 

 aufs Neue eine Untersuchung vorgenommen. Hierbei ergab sich, 

 dass die Widerstände der Luftleitungen dieselben geblieben waren, 

 nämlich 0,5 .S. l". PY-rncr waren unverändert geblieben die Erd- 

 ubergangswiderstände der Platten der Panzerwerkstatt. Dagegen hatte 



