Berichte über Blitzschläge in der I'ruvinz Schleswig-l lolstciii. 73 



sich bei der Tischlerwerkstatt der Uebergangsvvidersland der Platte III 

 von 62 S. E. auf 75 S. E. vermehrt. Platte IV daselbst war un- 

 geändert geblieben. Beim Aufgraben der Platten zeigte sich, dass 

 die Platte II bei i m Tiefe in absolut trockenem Sande lag, wogegen 

 die Platte III bei 372 wi Tiefe im Grundwasser lag. 



Die sonstige Untersuchung des oberirdischen Teiles der Leitung 

 zeigte keinerlei Spuren eines Blitzschlages an der Aufifangestange der 

 Panzerwerkstatt; dagegen war die Platinspitze der Auftangestange 

 No. I der Tischlerwerkstatt total weggeschmolzen und der schlanke 

 Kupferkonus an deren oberen Plnde bis zu einer Dicke von 4 mm 

 stark gekrümmt (s. Fig. 12, Taf. IV). Ausserdem schien die Ver- 

 goldung des 17,5 cm langen Kupferkonus in einem breiten die ganze 

 eine Seite bedeckenden Streifen verschwunden zu sein. [Bei genauerer 

 Untersuchung zeigte sich jedoch, dass auf dieser Seite die Vergol- 

 dung nur überdeckt war von einer Schicht rotbraunen Kupferoxyduls, 

 welches sich mit Salzsäure unter Bildimg von Kupferchlorür leicht 

 entfernen auch mit einem Messer abkratzen Hess, so dass die ur- 

 sprüngliche Vergoldung in scheinbar vollkommener Continuität wider 

 zum Vorschein kam. Ueber diese eigentümhche Wirkung des Blitz- 

 schlages vgl. I. Folge III. 2.] 



[Der bemerkenswerteste Umstand dieses Berichtes ist das Ueber- 

 schlagen des Blitzes von der Auffangestange No. i der Tischler- 

 werkstatt nach No. 4 der Panzerwerkstatt. Diese Tatsache ist freilich 

 nur verbürgt durch die gemeinsamen Warnehmungen und Aussagen der 

 am Spritzenhause aufgestellten Mannschaften. Schliesst man die Möglich- 

 keit einer subjectiven Täuschung der Beobachter aus, so muss es im höch- 

 sten Grade auffallend erscheinen, dass der Blitz von der mit dem Grund- 

 v.'asser sehr gut verbundenen Anlage auf der Tischlerwerkstatt, zu 

 der sehr schlecht beschaffenen der Panzerwerkstatt übersprang. Eine 

 Erklärung hierfür würde sich in zweierlei Art geben lassen. Man 

 könnte etwa annehmen, dass diejenigen Elektrizitätsmengen, welche 

 durch die Entladung zur Ausgleichung gelangten, vorzugsweise nach 

 der Seite der Panzerwerkstatt hin beispielsweise auf den grossen öst- 

 lich gelegenen an die Docks sich anschliessenden Bassins angesammelt 

 gewesen sein, und dass daher der Blitzableiter der Tischlerwerkstatt 

 ledigHch mit seinem oberen Ende in den Weg der Entladung hinein- 

 reichen konnte. Eine zweite Erklärungsweise — und zwar die war- 

 scheinlichere — würde die sein, eine Verzweigung des Blitzes von 

 der Auffangestange der Tischlerwerkstatt anzunehmen. Ein Teil der 

 Entladung wäre dann durch die gute Erdableitung der Tischler- 

 werkstatt gegangen und ein zweiter nach der Panzerwerkstatt hinüber. 

 Der Grund für eine solche Abzweigung wäre dann, wie vorher, ent- 



