( 1191 ) 
presque insoluble, attendu, comme on l’a dit plus haut, qu'aucune mesure 
n'avait été prise pour le chauffage de l'atelier pendant les grands froids. 
Je n'indiquerai que sommairement les dispositions simples qui ont été 
exécutées avec autant de soin que d'intelligence par M. Perreau, ancien 
élève des Écoles d’Artset Métiers, et Ingénieur Sous-Directeur de la fabrique - 
d'Orival. 
Volume d’air. — Le volume d’air normal à évacuer et à introduire 
a été fixé à 30 mètres cubes par heure et par ouvrier, soit en tout à 
30° x 400 = 12000 mètres cubes par heure, avec faculté de l’augmenter 
ou de le restreindre selon les besoins et les saisons. Ce volume total moyen 
correspondait à 3™°, 33 par seconde. 
» Introduction de l'air. — L'air devait arriver par des orifices ménagés 
dans les longs pans des toits, et la distance de ces orifices aux individus ne 
pouvait excéder 2", 80. 
» Nous avons dit que l'atelier n’était pas chauffé, et il était par consé- 
quent nécessaire de se réserver les moyens de faire varier, selon les tempé- 
ratures extérieures, la grandeur des orifices d'admission de l'air, où la 
vitesse de passage devait être d’autant plus grande que la température exté- 
rieure serait plus basse. 
» Disposition pour donner à l’air le degré nécessaire d’hygrométricité. — 
La nature du travail des métiers à tisser exigeant que l'air ait un certain 
degré d’hygrométricité, on y a pourvu au moyen d’une canalisation de 
tuyaux qui, dans chaque orifice d’admission, lance, en sens contraire du 
mouvement d'entrée de l'air, un petit jet d’eau très-fin, qui se divise pres- 
que à l’état de poussière humide que l'air traverse avant son introduction. 
Cette disposition est principalement utile l'été, et elle contribue aussi un 
peu à empêcher la température intérieure de dépasser dans cette saison une 
limite convenable. 
» Sans entrer dans plus de détails, je me contenterai ici de faire con- 
naître les résultats généraux qui ont été obtenus dans le vaste atelier d'Ori- 
val, en rappelant d’abord que le volume d’air à introduire et à évacuer 
avait été fixé en moyenne à 12000 mètres cubes par heure. 
» Dès la fin de juillet, les travaux poussés avec activité, sans interrompre 
la marche de l’atelier, étaient assez avancés pour que l’on pùt faire de pre- 
mières observations sur l'évacuation de l'air, même avant que les orifices 
d'admission fussent tous terminés. 
» On reconnut de suite que la haute température de la cheminée donnait 
à l’appel une énergie bien anpeieuie à celle sur laquelle on avait jugé pru- 
dent de compter. 
156.. 
