( 1193 ) 
ÿ Ainsi, pendant les mois d'été et d'automne, le volume d’air introduit 
a atteint en moyenne le chiffre de 14 000 mètres cubes par heure, au lieu 
de celui de 12 000 mètres cubes qui avait été fixé. 
» Les orifices ménagés pour l'entrée de l’air sont donc plus que suffi- 
sants pour la saison des plus fortes chaleurs, et il est d’ailleurs évident qu’en 
en augmentant le nombre, on pourrait faire introduire, à la même vitesse, 
des volumes d’air plus grands, s’il était nécessaire, de manière à annuler on 
à restreindre beaucoup les rentrées d’air par les portes. 
» Le tableau précédent montre que, dans les journées chaudes de juillet, 
août et septembre, il a été possible de maintenir la température moyenne 
intérieure un peu au-dessous de la température extérieure. 
» La couverture en zinc s’échauffait, cependant, tellement parfois sous 
l’action du soleil, que la température maximum de l'air au-dessus et auprès 
des orifices s'élevait alors à plus de 30 degrés, tandis qu’à l’intérieur, elle 
restait à ces mêmes instants notablement plus basse. 
» Les seuls moments où la température ait été un peu trop élevée, mal- 
gré l’activité de la ventilation, ont été les soirées des premiers jours de 
septembre, alors que commençait l’allumage des quatre cents becs de gaz : 
tandis que le soir, à 7 heures, la température de l'air extérieur était encore 
de 20 à 22 degrés, celle de l'intérieur s’est élevée pendant quelque temps 
à 25 et à 28 degrés. Cela indique qu’en prévision de cet effet, il serait bon 
d'ouvrir un plus grand nombre d’orifices d'admission pour combattre, par 
l'introduction d’un plus grand volume d'air frais, l'élévation de température 
causée par le gaz. 
» Mais, dès que la température extérieure n’a plus été, le soir, que de 
16 à 18 degrés, celle de l’intérieur ne s’est élevée, au maximum, à la même 
heure qu'à 18 ou 20 degrés, ce qui est très-supportable, comme on sait, 
dans des lieux aérés. 
» À mesure que les températures extérieures ont baissé, et que les ma- 
tinées et les soirées sont devenues plus fraîches, des circonstances inverses 
se sont présentées : il fallait toujours, d'une part, s'opposer à une suréléva- 
tion gênante de la température et surtout à l’altération de lair par la pré- 
sence des ouvriers et par la combustion du gaz; mais d'une autre part, il 
fallait éviter que la température de cet atelier, qui n'est pas chauffé, ne 
s’abaissât au-dessous des limites convenables, et que l'introduction de l'air 
frais ne fût une cause d’incommodité. 
» De là, la nécessité de restreindre louverture des orifices d'arrivée d'air, 
où la vitesse de passage augmentait d’ailleurs à mesure que la différence des 
températures intérieure et extérieure s’accroissait. 
