Anhang. 



Über die Anlage Yon Blitzableitern. 



Die Akademie ist mehrfach zur Abgabe von Gutachten über 

 die Anlage von Blitzableitern veranlasst worden. Eine neuerdings 

 häufig eingetretene Wiederholung von Anfragen über diesen Gegen- 

 stand bei der Akademie und einzelnen ihrer Mitglieder hat es wün- 

 schenswerth erscheinen lassen, diese Gutachten allgemein zugäng- 

 lich zu machen. Das erste derselben ist bereits im Monatsbericht 

 1876 S. 917 — 919 abgedruckt und hat zu einigen weiteren Erörte- 

 rungen Anlass gegeben, über welche im Monatsbericht 1877 S. 8 — 

 10 und 820 — 825 berichtet ist. Die späteren Gutachten sind im 

 Folgenden abgedruckt, und es ist gleichzeitig eine durch den Buch- 

 handel zu beziehende Separatausgabe sämmtlicher Gutachten veran- 

 staltet worden. 



Gutachten vom 12. Juni 1879. 



Auf Veranlassung des vorgeordneten Königl. Ministeriums erstattet. 



Die unterzeichneten Verfasser des akademischen Gutachtens 

 vom 14. Dec. 1876 über den Blitzschlag, durch den am 20. April 

 1876 das Sandberger Schulhaus zu Elmshorn getroffen wurde, 

 sind in der Überzeugung, welche sie bei der Abfassung desselben 

 geleitet hat, durch die von Hrn. Riess dagegen erhobenen Beden- 

 ken nicht wankend gemacht. 



Der Gegensatz der auf beiden Seiten verfochtenen Ansichten 

 liegt darin, dass, während das akademische Gutachten die zu kleine 

 Grösse der in den Brunnen getauchten Platte als den hauptsäch- 

 lichsten Grund für die Beschädigungen angiebt, die der Blitzschlag 



