750 ' Anhang. 



Gutachten vom 27, Mai 1880. 



Erstattet auf Veranlassung des Magistrats zu Landsberg a. W. 



Obgleich die Akademie nur Gutachten über Vorlagen, die ihr 

 Seitens des vorgeordneten Ministeriums gemacht werden, abzugeben 

 pflegt, so hat sie in Berücksichtigung des öifentlichen Interesses, 

 welches sich an die Anwendung richtiger Principien bei der Anlage 

 von Blitzableitern knüpft, und der Dringlichkeit der schnellen 

 Beantwortung der ihr von dem geehrten Magistrat vorgelegten 

 Fragen, ihre Commission mit schleuniger Berichterstattung über die 

 Vorlage beauftragt und spricht sich in Übereinstimmung mit der- 

 selben dahin aus : 



„ dass richtig angelegte Blitzableiter die Sicherheit vor 

 Blitzschaden ganz unzweifelhaft und in sehr beträchtlichem 

 Maasse erhöhen, und dass die Unterlassung einer Blitz- 

 ableiter -Anlage bei grossen Gebäuden mit bedeutenden 

 Höhenunterschieden, wie bei Kirchen mit hohen Thürmen, 

 sich in der That kaum verantworten lässt." 

 Den vorliegenden sehr lehrreichen Fall betreffend bedauert 

 die Akademie, dass der ihr mitgetheilte Bericht nicht die factisch 

 vorhandene Erdleitung umfasst, von deren Construction die Wirk- 

 samkeit eines Blitzableiters in hohem Grade abhängig ist. Nach 

 dem Verlaufe des Blitzes ist es allerdings in hohem Grade wahr- 

 scheinlich, dass die leitende Verbindung der Blitzableitung mit 

 dem Erdboden eine durchaus ungenügende gewesen ist. Aus die- 

 sem Grunde wird der Blitz sich in der Nähe des Erdbodens ge- 

 spalten haben, da die feuchte Kirchenmauer ihm einen zweiten und 

 vielleicht nicht viel mehr Widerstand darbietenden Weg zur Aus- 

 breitung im Erdboden darbot. Wäre die Blitzableitung bis in den 

 benachbarten Brunnen fortgeführt, und wäre in diesem eine hin- 

 reichend grosse Aussenfläche der Ableitung mit dem Brunnen- 

 wasser in Berührung gewesen, so würde der ganze Blitz unver- 

 zweigt in den Brunnen gefahren sein. Die Grösse der Berührungs- 

 fläche zwischen Ableitung und Wasser oder feuchtem Erdreich 

 kann niemals zu gross gemacht werden, sollte aber niemals klei- 

 ner als ein Quadratmeter sein, wenn Endplatten benutzt werden. 

 Werden anstatt der Endplatten lang ausgestreckte Stangen ver- 

 wendet, so genügt eine geringere Berührungsfläche. Mit Gas- und 

 Wasserleitungen sollte man Blitzableiter nur dann verbinden, wenn 



