Anhang. 751 



gusseiserne Hauptleitungen in der Nähe sind, welche mit Metall 

 gedichtet sind. 



"Wie die Erfahrung auch gezeigt hat, genügt die Verbindung 

 der Blitzableitung mit der metallenen Fahnenstange. Doch ist die 

 Leitungsfähigkeit der Metallmasse des Kreuzes selbst entweder zu 

 gering oder die leitende Verbindung desselben mit der Helmstange 

 unvollständig gewesen, wie aus der Verbiegung des Kreuzes durch 

 den Blitzschlag hervorgeht. Eine Verlängerung der Helmstange 

 durch das ganze Kreuz hindurch v/ürde diesem Übelstande sicher 

 abhelfen. Für eine gute leitende Verbindung der Ableitung mit 

 allen Theilen der Zinkbedachung ist jedenfalls zu sorgen. Ob je- 

 doch durch eine solche Verbindung die gleichzeitige Entladung, 

 welche durch die zum Läuten dienende Kette von der Thürmer- 

 stube zur Erde gegangen ist, verhütet worden wäre, lässt sich 

 nicht mit Sicherheit behaupten. Die Kette bildete selbst einen — 

 wenn auch mangelhaften — Blitzableiter, der entweder eine Ver- 

 zweigung des in das Kreuz eingefallenen Blitzschlages hervorrufen 

 konnte, was durch mangelhafte Erdverbindung begünstigt wurde — - 

 oder der die im oberen Theile des Thurmes durch Vertheilung 

 Seitens der geladenen Wolke angesammelten Elektricität nach 

 Entladung der Wolke durch den Blitzschlag der Erde zuführte. 

 Letzteres ist wahrscheinlicher, da dieser Blitzschlag verhältniss- 

 mässig schwach war, und keine Spuren des Einschiagens in die 

 Thürmerstube zu entdecken war. Um derartige secundäre Blitz- 

 schläge zu vermeiden, ist es zweckmässig, solche metallene unvoll- 

 kommene Abieiter wie die Läutekette zu vermeiden und die Blitz- 

 ableitung selbst in verschiedenen Höhen mit den Thurm umfassenden 

 Zweigleitungen zu versehen. 



Es wird jedenfalls zweckmässig sein auch das Ende des Kir- 

 chendaches mit einem Blitzableiter mit Auffangstange zu versehen. 

 Auf die Form und das Material der Spitze dieser Auffangstange 

 kommt es wenig an. Auf der First des Kirchendaches eine Ab- 

 leitungstange anzubringen, ist zwar als zweckmässig, aber bei der 

 Höhe des benachbarten Thurmes nicht als nothwendig zu bezeich- 

 nen. Die Arbeiten diirftcn von jedem tüchtigen Schlosser aus- 

 führbar sein. Es ist bei der Erdleitung aber darauf zu achten, 

 dass das Eisen an der Grenze zwischen Luft und Wasser resp. 

 feuchtem Boden gegen Rost zu schützen ist. 



