V52 Anhang. 



Gutachten vom 5. August 1880. 



Auf Veranlassung des vorgeordneten Königl. Ministeriums erstattet. 



Die unterzeichnete Commission muss sich dem Antrage des 

 Herrn A. Stolley, dahin gehend: „dass baldthunlichst die zum 

 Schutze der Schulgebäude in Schleswig-Holstein gegen Blitzschläge 

 nothwendigen Maassregeln angeordnet würden" — unbedingt an- 

 schliessen, möchte ihn aber dahin ausdehnen, dass im Allgemeinen 

 die Anlage von Blitzableitern zum Schutze von Gebäuden, nament- 

 lich solchen, die durch Construction und Lage als besonders ge- 

 fährdet erscheinen, thunlichst gefördert werde. 



Dass rationell angelegte Blitzableiter, wenn auch nicht ganz 

 unbedingt, so doch in sehr hohem Maasse die Blitzgefahr für die 

 mit ihnen versehenen Baulichkeiten beseitigen, ist eine durch die 

 Erfahrung eines ganzen Jahrhunderts feststehende Thatsache, die 

 kaum noch einer weiteren Begründung bedarf. Dass häufig auch 

 Gebäude, die mit Blitzableitern versehen waren, Blitzschaden er- 

 litten haben, ändert an dieser Thatsache nichts, da in fast allen 

 solchen Fällen die Anlagen mit Fehlern behaftet waren, die zu 

 vermeiden waren, und da auch solche mangelhaft angelegte Blitz- 

 ableiter fast immer noch die Gefährlichkeit des das Gebäude be- 

 treffenden Blitzschlages durch partielle Entladung vermindern. Dass 

 die Ansichten darüber, „wie weit durch Anlage von Blitzableitern 

 ein wirksamer Schutz des Gebäudes gegen Blitzschläge erreicht 

 werden kann, noch sehr schwankend seien'^ — wie ein Gutachten 

 der technischen Deputation für das Bauwesen behauptet hat, muss 

 entschieden in Abrede gestellt werden. Über die Frage, welches 

 die beste und welches eine noch ausreichend sichernde Blitzab- 

 leiter-Anlage ist, können zwar abweichende Anschauungen geltend 

 gemacht werden und es werden absolut gültige Bestimmungen dar- 

 über auch kaum zu treffen sein, namentlich deshalb, weil wn'r bis- 

 her keine ausreichende Kenntniss über die Quantität und Spannung 

 der durch die Blitze abfliessenden Elektricitätsmengen haben, doch 

 liegt die wissenschaftliche Grundlage der Blitzableiter-Construction 

 klar vor Augen und es wäre durchaus unberechtigt, darum auf den 

 notorischen Schutz durch Blitzableiter zu verzichten , weil noch 

 Zweifel über die besten Constructions -Details herrschen. Der An- 

 trag des Hrn. Stolley, gerade sämmtliche Schulhäuser der Pro- 

 vinz Schleswig-Holstein mit Blitzableitern zu versehen, scheint uns 



