Anhang. 755 



ein. Während dieses schnellen Absteigens die ungeheuere Elektri- 

 citätsmenge der Wassermasse durch eine Spitze zu entladen, ist 

 wohl wenig Aussicht. 



Wir können deshalb die früher ausgesprochene Ansicht über 

 die verhältnissmässig unbedeutende Wirkung der Spitzen nicht zu- 

 rücknehmen, und glauben das hier hervorheben zu müssen, damit 

 nicht die hohen Preise der Platinspitzen, oder der nach der Theorie 

 der Schutzkreise hoch hinauszuführenden schwer zu befestigenden 

 eisernen Träger derselben der Anwendung von Blitzableitern hem- 

 mend in den Weg treten. 



2) Was die auf S. 26 bis 30 besprochene Wahl zwischen 

 kupferner und eiserner Leitung betrifft, so müssen wir die in dem 

 frühern Gutachten vom 14. Decbr. 1876 gegebenen Bestimmungen 

 festhalten. Es kommt nicht bloss darauf an, wie Hr. Karsten 

 annimmt, dass in den Leitungen durch eine Blitzentladung die 

 gleiche Wärmemenge entwickelt werde, sondern es kommt auf die 

 Temperatur an, die dadurch in dem Metalle entsteht, und darauf, 

 wie nahe diese dem Schmelzpunkt des Metalls kommt. Damit 

 die Wärmemengen gleich sind, die derselbe elektrische Strom in 

 einer Kupferleitung und einer Eisenleitung von gleicher Länge er- 

 zeugt, muss der Querschnitt des Kupfers etwa ein Siebentel von 

 dem des Eisens sein. Sollen die Temperatur-Erhöhungen in beiden 

 gleich sein, so muss aber das Kupfer einen Querschnitt haben, der 

 etwa der 2^ Theil von dem des Eisens ist; und bei diesem Ver- 

 hältniss der Querschnitte ist die Gefahr, dass eine Schmelzung ein- 

 tritt, beim Kupfer immer noch grösser als beim Eisen, weil der 

 Schmelzpunkt des Kupfers niedriger als der des Eisens ist. 



3) Die von dem Autor auf S. 29 gegebene Vorschrift, dass 

 höhere Gebäude dickere Ableitungen erhalten müssten, scheint uns 

 auf irrigen Voraussetzungen zu beruhen. Nach den sehr ausführ- 

 liehen und gut übereinstimmenden Versuchen von Hrn. P. Riess 

 ist im Gegentheil jeder einzelne Draht einer Leitung bei einer 

 Batterieentladung desto mehr gefährdet, je kürzer die ganze Lei- 

 tung ist. Da bei Blitzableitern der grösste Theil des Widerstandes 

 meist in die Erde fallen wird, wird es der Regel nach genügen, 

 wenn man kürzere verticale Leitungen ebenso stark macht, als 

 längere. 



4) Über die Irrthümer, welche Hrn. Karsten's Berechnung 

 des Erdwiderstandes zu Grunde liegen, haben wir uns schon in 



[1880] ^ 



