756 Anhang. 



dem Gutachten vom 12. Juni 1879 ausgesprochen. Für den prak- 

 tischen Zweck der Blitzableiter kommt es nicht darauf an, dass 

 sie ein gewisses ideales Maass von Leistungsfähigkeit erreichen, 

 sondern darauf, dass sie besser leiten, als jede andere durch über- 

 springende Funken zu erreichende Leitung zum Erdboden. Hat 

 man im Gebäude nur trocknes altes Mauerwerk und Holz, so wird 

 bei einem nicht zu starken Blitzschlage eine in die feuchte Erde 

 gesteckte eiserne Stange genügen können. Sind dagegen die Mauern 

 feucht, und sind in sie längere eiserne Anker eingeschlossen, welche 

 die Elektricität an die Feuchtigkeit überleiten können, so wird man 

 dafür sorgen müssen, dass die Überleitung von der Erdplatte an das 

 feuchte Erdreich derjenigen von einem solchen Anker an die feuchte 

 Mauer bei weitem überlegen sei. Die grösste Gefahr durch eine 

 sehr überlegene Erdleitung bringen im Allgemeinen metallene Gas- 

 und Wasserleitungs-Röhren. In diesen Fällen Avürden in der That 

 colossal grosse Erdplatten nöthig sein, wenn man den Blitz ver- 

 hindern wollte auf jene Röhrensysteme tiberzugehen, und Sicherung 

 des Gebäudes, wie jener Röhrensysteme wird dann nur durch 

 metallische Verbindung derselben mit den Blitzableitern zu errei- 

 chen sein. 



Schliesslich sei noch bemerkt, dass die mehrfach als ein Hin- 

 derniss der allgemeinen Anbringung von Blitzableitern hervorge- 

 hobenen Anlagekosten sich bedeutend vermindern lassen, wenn man 

 den herkömmlichen, aber nicht nothwendigen Luxus kupferner Lei- 

 tungen, kostspieliger Spitzen etc. vermeidet. Eine oben zugespitzte 

 Auffang- Stange aus verzinktem Eisen mit einer ca. 1 Qc^^ im Quer- 

 schnitt haltenden, ebenfalls verzinkten Leitung aus gewalztem Eisen 

 oder einem Drahtseile bestehend, die mit einer bis zum Grund- 

 wasser geführten mindestens 1°™ grossen aus Gusseisen oder ver- 

 zinktem Schmiedeeisen hergestellten Platte oder mit einer in das 

 Grundwasser eingesenkten horizontalen eisernen verzinkten geraden 

 Stange von dem genannten Querschnitt und 5™ Länge gut verbun- 

 den ist — wird den Zweck fast immer erfüllen und ohne grosse 

 Kosten herzustellen sein. 



Helmholtz. G. Kirchhoff. Siemens. 



