( 238 ) 
télégraphe, l’un situé près du bureau et qui sertłà ramener le fil aux appa- 
reils. Le fluide a suivi les fils qui vont dans le bureau pour se perdre dans 
le sol par les communications des appareils. L'autre poteau frappé porte 
un sillon creusé dans le bois, qui aboutit à un trou au pied, de 3 ou 4 cen- 
timètres d'ouverture. 
» Le coup suivant (1? 35%) a frappé une maison rue Bretonnerie, à envi- 
ron 4oo mètres de la gare. Ici, c’est une cheminée en briques qui a reçu 
l'atteinte du fluide, lequel a eu à parcourir environ 1*50° de maçonnerie 
pour atteindre une barre de fer horizontale qui rattache la cheminée au 
toit. L’électricité a disjoint toutes les briques de cette partie supérieure 
jusqu'à l’X qui termine la barre de fer, puis a suivi cette barre jusqu’au toit, 
a ravagé une longueur de 2 mètres environ de la couverture d’ardoises, pour 
gagner les feuilles de zinc qui bordent la base d’une lucarne saillante du 
toit, et atteindre les gouttières dont elle a suivi les descentes jusqu’à la rue 
sans nouvelles traces. 
» Le coup de tonnerre suivant (1° 40%) a atteint deux maisons conti- 
guës du mail. Il y a eu bifurcation de l’étincelle; l’une des branches a 
atteint une cheminée surmontée d’un tuyau de poêle, a ravagé le toit en 
tuiles pour atteindre la gouttière de zinc et descendre par les defx con- 
duites jusqu’au sol. L'autre branche a frappé l’enfaitement en zinc de la 
maison voisine, a enlevé quelques ardoises pour rejoindre une garniture de 
zinc le long d’une lucarne du toit, et atteindre, sans autre dégât, la gout- 
tière, et suivre la descente jusqu’au ruisseau du mail par l'entremise de la 
conduite de fonte qui traverse le trottoir. Au total, trois coups de foudre 
ont marqué le passage de cette nuée orageuse au-dessus de la ville sur une 
distance de 800 mètres, et, chose remarquable, aucun accident n'en a été 
la suite. | 
» II. PROJET D'UN PARATONNERRE SIMPLIFIÉ. — Après avoir examiné 
minutieusement la trace du fluide électrique sur les trois maisons qui ont 
été atteintes, je suis arrivé à une conclusion qui me paraît importante au 
point de vue de la théorie et de la pratique des paratonnerres. 
» Dans les trois cas, le fluide, profitant de la présence des feuilles de zinc 
dont l'emploi se généralise de plus en plus sur les couvertures, a pu gagner 
presque sans produire de dégâts les gouttières, et suivre les conduites jus- 
qu’au sol. Les gouttières et leurs conduites ont donc joué ici le rôle, non 
pas de paratonnerre complet, mais de conducteur amenant jusqu’au sol et 
extérieurement l'étincelle électrique. On se rend facilement compte de cet 
effet en remarquant : ous ( 
