( 1687 ) 
Salles de convalescents. — A deux des étages sont des salles pour les con- 
valescents qu’il importe d’éloigner des autres malades. 
Bains. — Un service de bains, établi dans le sous-sol, est en communica- 
tion avec les étages; il y a en outre un établissement spécial pour l'hydro- 
thérapie, pour les bains de vapeur, les bains sulfureux, etc. 
Cuisines et services divers. — Tous ces services sont en dehors des pavil- 
lons de malades. 
Monte-charges. — Les mouvements de matériel de service et la circulation 
même des malades sont rendus faciles à l’aide d’un monte-charges établi 
dans chaque pavillon. | 
Promenoirs. — Des galeries de promenade couvertes, séparées des pavil- 
lons, avec lesquels elles ne communiquent que par une petite galerie spé- 
ciale, sont disposées entre les parterres et jardins. 
Chauffage et ventilation. — Aux dispositions générales, l'architecte a eusoin 
de joindre celles qui sont nécessaires pour assurer ces deux parties du ser- 
vice, en se conformant à toutes les prescriptions du Comité consultatif 
d'hygiène et de service médical des hôpitaux; mais aux moyens ordinaires 
de chauffage, à l’aide de caloriferes convenablement répartis, il a joint, à 
la grande satisfaction des malades, des cheminées ventilatrices, qui, en pro- 
curant l’agrément et les effets hygiéniques du feu apparent, concourent 
énergiquement à la ventilation et suffisent même pour l'assurer dans 
quélques piéces: 2.7 "te dde 
Résultats d'observations. — Des expériences officielles ont permis de con- 
stater queles conditions imposées pour le chauffage et la ventilation avaient 
été non-seulement remplies, mais dépassées de beaucoup. 
Le 2 mars 1870, le volume d’air évacué par la cheminée du premier 
pavillon, pour lequel les dispositions étaient à peu près complètes, a été 
trouvé de 232 mètres cubes par heure et par lit. 
Le 5 février 1873, les expériences de réception, exécutées «par la Com- 
mission administrative, ont donné pour l'évacuation un volume de 230 mè- 
tres cubes par heure et par lit. i 
Lèrésultat moyen de ces deux séries d'expériences est donc de 231 mètres 
cubes d’air évacués par heure et par lit, tandis que le marché n’en exigeait 
que 45 mètres cubes. | 
Cet excès d’une ventilation régulière et continue, mais sans courants 
d’air sensibles ou gênants, loin d’avoir eu des inconvénients, a été d’une 
grandeutilité, pendant l’occupation des deux seuls pavillons qui pussent 
servir d'ambulance pendant la guerre de 1870. - b egeo dieg à 
217. 
