248 



W. EINTHOVEN. 



Chaque fois qu'un abonné reçoit un signal d'appel, des courants assez 

 intenses se produisent dans le réseau, et, quand les divers fils ne sont 

 pas parfaitement isolés les uns des autn^s, ces courants passent d'un 

 fil à un autre, ce qui rend encore une fois incertaines les indications 



du galvanomètre. 



Nous avons eu beaucoup de pciue à isoler d'une façon aussi parfaite 

 que possible les fils du galvanomètre. Le remplacement des fils termi- 



Kg. 11. 



naux, nus, tendus dans l'air, présentant nécessairement une isolation 

 imparfaite aux points d'appui, par les câbles de plomb dont nous venons 

 de parler, constituait déjà une amélioration considérable. D'ailleurs, 

 l'emploi de ces câbles de plomb nous a permis de laisser de côté, sans 

 danger, les parafoudres ordinaires, qui constituent toujours une source 

 d'erreurs; il suffisait maiteuant de mettre le manchon en plomb en com- 

 munication avec le sol. L'isolation des câbles de plomb n'a jamais rien 

 laissé à désirer, mais les endroits oii s'établit le raccordement de la con- 

 duite souterraine aux fils aériens constituent, maintenant encore, des 

 points faibles. Par un teirips sec la résistance y atteint, il est vrai, 3000 à 



