- 
( 378 ) 
rappeler trés succinctement ce qui se passe chaque jour sous nos yeux 
dans nos propres machines à vapeur. Quelques grains du mastic de minium 
employé pour faire les joints, détachés par le courant de liquide, puis 
entraînés jusque entre les clapets, suffisent souvent, lorsqu'une pompe est 
nouvellement montée, pour en paralyser le jeu : ce corps étranger inter- 
posé entre les clapets, les empêche de reposer sur leur siége. Si c’est le clapet 
de refoulée qui est ainsi engagé, l’eau de la chaudière en revenant dans le 
_ corps de pompe, s'oppose à toute respiration d’une quantité nouvelle, si, au 
contraire, c’est le clapet d'aspiration qui est géné dans ses fonctions, lali- 
mentation cesse également, mais par une autre cause : l’eau aspirée ressort 
par la voie par laquelle elle est entrée, sans pouvoir acquérir assez de 
compression pour s’élancer dans la chaudière, en triomphant de la pres- 
sion qui s'exerce sur le clapet de refoulée. Le clapet d’aspiration est sujet 
à un inconvénient qui lui est tout particulier : il peut parfois adhérer sur 
son siége et s'opposer ainsi au remplissage de la pompe. Disons comment 
le savon formé par les huiles entraînées dans l’eau de condensation où puise 
la pompe alimentaire, suffit quelquefois pour déterminer entre le clapet 
et son siége une adhérence telle que la pression atmosphérique est impuis- 
sante pour le soulever; on verra qu’il peut facilement en être ainsi si l’on 
déduit du poids de l’atmosphère, le poids du clapet lui-même, celui de la 
colonne aspirée, l’imperfection du vide de la pompe , enfin la force d’adhé- 
nt être en bon état; mais si la 
x = ji € > la traversera plutôt que de 
apet de refoulée; il est trop facile de s’apercevoir de cet in- 
vén nt pour qu'il puisse subsister. Ce qui est bien plus fréquent, c'est 
la rentrée de Pair au travers de la garniture, et par suite la destruction 
du vide ; la capillarité de la matière de la garniture s'oppose au passage 
de l’eau, mais elle laisse bien passer Pair; aussi l'impossibilité pour la 
pompe de faire le vide, est-elle un cas fréquent de suspension d’alimenta- 
tion. Il suffit encore pour que le vide ne se maintienne pas dans une 
pompe dont la garniture serait bien faite, qu’elle ait ses- clapets pla at 
dessous du point le plus élevé auquel parvient le piston ; la pompe, par 
suite de ce vice de construction, ne peut se débarrasser de Pair aspiré avec 
l'eau à chaque pulsation; le corps de pompe en est bientôt rempli , et l'air, 
en se comprimant et se décomprimant tour à tour, s'oppose à la rentrée 
