( 143) 
la totalité de la théorie du mouvement de la Lune. Les autres questions 
dont la solution fait également partie de cette théorie, sont accessoires rela- 
tivement à la question principale, objet de ces denx volumes; elles se dis- 
tinguent de cette question principale, tant par la difficulté beaucoup moindre 
qu’elles présentent, que par la petitesse des inégalités qu’elles fournissent. 
Je pourrais m'en tenir là, et laisser à d'autres le soin de sonmettre à un 
nouvel éxamen ces questions accessoires qui ont déjà été traitées par divers 
savants. Je me propose toutefois de publier dans un troisième volume la 
solution de ces diverses questions acèessoires. dont quelques-unes ont déjà 
été de ma part l’objet de recherches approfondies, telles que l'équation 
séculaire de la Lune, et les inégalités à longues périodes dues à l’action 
perturbatrice de Vénus. On trouvera dans ce troisième volume le calcul 
complet de l'influence que les inégalités du mouvement apparent du Soleil 
peuvent avoir sur le mouvement de.la Lune; la détermination des diverses 
inégalités de la Lune dues à l’action des planètes; la recherche des effets 
dus à la figure de la Terre et à celle de la Lune, ainsi qu’au phénomène 
des marées, etc. 
» Sous le rapport de l'exécution, ce denxième volume ne le cède en rien 
au premier. Il fait le plus grand honneur à l'Imprimerie de M. Gauthier- 
Villars. Grâce à l’habile direction de M. Bailleul, ces deux volumes consti- 
tuent une œuvre typographique vraiment remarquable. » 
HYGIÈNE PUBLIQUE. — Des appareils à employer pour le contrôle du service 
de la ventilation dans les hôpitaux; par M. 1e Généraz Monin. 
« J'ai fait connaître dans le tome V des Annales du Conservatojre la 
disposition de l’anémomètre à compteur électrique que M. Hardy a con- 
struit, sur ma demande, pour le service de la ventilation des amphi- 
théâtres du Conservatoire, et qui y fonctionne avec succès depuis plus de 
deux ans. Je ne reviendrai pas sur la disposition de cet appareil, dont l’idée 
Première a été empruntée par moi à M. le Baron de Derschau, habile ingé- 
nieur russe. j 
» Pendant tout le semestre de l'hiver 1865-66, au Conservatoire des 
Arts et Métiers, il n’a éprouvé d’autres dérangements que des interruptions 
accidentelles du courant, au nombre de huit ou dix, toujours faciles à faire 
disparaître. Quant à l’anémomètre lui-même, il n’a pas été nettoyé, et les 
uiles de graissage des pivots n'ont pas été renouvelées une seule fois 
20.. 
