( 146) 
le mois. Les observations du compteur ont, en effet, donné les nombres 
suivants : 
Tours des ailettes 
en 12 heures. Correspondant à 
8 jaillet...:,.;:, 134 400 60, 14 par heure et par lit. 
Dirt huis .. 136500 61,06 » 
7 a an 140680 63,63 » 
RAS ass aoi 136608 61,06 » 
D RANCE RE A 138700 61,10 es” 
D hp rss ie IN 64,48 » 
C7 SE PARA 4. 53438100 63,72 » 
a Mi. E 143100 63,81 » 
Moyenne... 139716 62,50 
» Puisque dans ces huit nuits d’un mois d’été très-chaud, et particulière- 
ment pendant les cinq nuits consécutives des 8, O4 10, 1f et 12,:-0n à 
obtenu et dépassé le résultat prescrit par les marchés, il n’y a évidemment 
aucune difficulté pour l'obtenir en tout temps, et l’on ne doit attribuer l’in- 
suffisance de la ventilation pendant les autres nuits, qu'au défaut d’acti- 
vité du chauffage et à l'absence de moyens commodes de contrôle. 
» Il convient d’ailleurs de remarquer qu’en moyenne la ventilation de 
nuit a été plus régulière que celle du jour. En effet, les volumes d’air éva- 
cués par heure et par lit ont été seulement : 
2 fois inférieurs à 45 mètres cubes. 
10 fois inférieurs à 5o » 
» Ils ont été : 
19 fois supérieurs à 5o mètres cubes. 
8 fois supérieurs à 60 » 
» La moyenne générale ayant été de 51,7. 
» Il est assez probable que l'établissement de l'anémomètre à compteur 
a rendu le chauffeur un peu plus attentif qu’il ne l’eût été sans cela, et que 
le résultat assez favorable obtenu peut être attribué à la présence de cet 
appareil. 
» Conséquence relative à la facilité de la surveillance du service de la venti- 
lation. — En résumé, l’on voit que, dans ce pavillon, lorsque le nombre de 
tours de l’anémomèétre en douze heures dé nuit ou de jour, indiqué par le 
compteur, dans le cabinet du Directeur, s’élèvera à 134 000 ou dépassera 
ce chiffre, la ventilation atteindra en moyenne ‘ou dépassera 60 mètres 
cubes par heure et par lit. Toutes les fois, au contraire, que le nombre 
