( 150 ) 
parce que le renouvellement de lair dans le voisinage de tous les lits ne 
s'y trouve plus assuré quand les fenêtres sont ouvertes. 
» Des observations recueillies par M. l'Ingénieur de l'Assistance publique, 
en même temps que celles que l’on a rapportées plus haut, et à l’aide du 
double compteur électrique de l’anémomètre, paraissent avoir, il est vrai, 
montré qu'il ne s'est pas produit dans la cheminée d'évacuation du pa- 
villon n° 4, ventilé par insufflation, des rentrées générales d’air extérieur 
pouvant pénétrer dans les salles; mais cela ne prouve point qu’il ne se soit 
pas établi d’une salle à une autre des communications et des retours d’air 
vicié analogues à ceux qui ont été si catégoriquement constatés par 
MM. E. Trélat et Peligot (1). 
» Moyen à employer pour régulariser l'évacuation de l'air vicié dans les 
pavillons ventilés par insufflation. — En 1860 (Rapport sur le chauffage et la 
ventilation du Palais de Justice, p- 80), et depuis, j'ai appelé l'attention de 
l'administration de l’Assistance publique sur l'utilité d’une installation de 
ce genre, trés-facile à réaliser dans un hôpital, où il y a, d’une manière 
permanente, des chaudières à vapeur en activité, et je ne saurais douter que 
la constatation régulière et continue, faite avec le concours de son ingé- 
nieur, de l’infériorité et de l'insuffisance si facile à faire cesser à peu de 
frais de la ventilation des pavillons n° 2, 4 et 6, ne la détermine à y intro- 
duire cette amélioration indispensable. 
» Conclusions. — En résumé, l’on voit, par les résultats que l’on vient 
de discuter et par ceux qui sont obtenns depuis plus de deux ans au Con- 
servatoire des Arts et Métiers avec les mêmes instruments, que les anémo- 
mètres totalisateurs à compteur électrique sont d’un service régulier, facile, 
sûr et peu dispendieux, qu’ils exigent fort peu de surveillance et de soins, 
et qu'ils peuvent, par une simple lecture faite régulièrement le matin et le 
soir, à des intervalles de temps égaux, fournir au directeur d’un hôpital le 
moyen de constater, sans se déplacer, si le service de la ventilation ya 
été régulièrement fait de jour comme de nuit. 
» Ils peuvent mettre en évidence, comme on vient de le voir, l'influence 
prépondérante des saisons et de la température extérieure sur l’évacuation 
de l'air vicié, et la nécessité de donner à l'appel des cheminées l'énergie 
convenable. 
» Sous ces rapports comme sous celui des études suivies qu'ils permet- 
Te E tes 
(1) Études sur la ventilation, t, I®, p. 396 et suiv. 
