84 
lichen Umgange selbst die Erfordernisse des ein- 
zelnen Individuums kennen lernen, weshalb es um 
so mehr nothwendig ist, dass die Pflege grosser 
Orangerien in einer Hand bleibe, damit die Behand- 
lungsweise nicht allzu oft wechsele. 
Ein Wort über Waflerheizungen. 
Von John Booth in Flottbeck. 
Anknüpfend an ein Referat über Heizungen in 
der Wochenschrift, stimme ich den darin ausge- 
sprochenen Ansichten über Hoch- und Niederdruck- 
Heizungen im Wesentlichen bei. Ich halte die 'letz- 
teren, wo man also grosse \assermengen weni 
erwärmt, sei es nun zum Heizen von Wohnhäusern, - 
öffentlichen Gebäuden, sowie von Gewächshäusern, 
für die zweckmässigsten. In Wohnhäusern lässt sie 
sich schwer anwenden, wegen des grossen Volumens; 
in Gewächshäusern kommt dieses schon nicht in 
dem Maasse in Betracht, da sich leicht für die 
grossen Röhren unter den Tischen. ein Raum findet. 
Hier würde ich nun aber nie eine Perkins’sche 
Hochdruck-Heizung, wo eine geringe Wassermenge 
auf's Aeusserste erhitzt wird, zur Anwendung brin- 
gen, da die Nachtheile ganz überwiegend sind, be- 
sonders weil die durch diese Heizung erzeugte Luft 
den Pflanzen entschieden nicht günstig ist. Daher 
kommt es auch, dass man in England in den zahl- 
reichen renommirten Gärtnereien, wo die Besitzer 
selbst Sachverständige sind, Perkins’sche Heizun- 
gen fast gar nicht trifft. Soviel ich weiss, werden 
die van Houtte’schen Häuser nicht, wie in der 
Wochenschrift bemerkt, mit dem Perkins’schen 
Apparat, sondern nach Weeks’ one boiler system 
geheizt, d.i. eine Niederdruck-Heizung mit einem 
grossen „upright tubular boiler” (siehe Anzeigen von 
Weeks in Gardeners’ Chronicle 1868 und 1869). 
Da Alles mit einem Kessel geheizt wird, so ist 
für besondere Unglücksfälle ein Reservekessel vor- 
handen. 
Seit Jahren heize ich in meinem Wohnhause, 
das Treppenhaus, die Korridore u.s. w. auf 12—14 
Grad R. mit einer Perkins’schen Heizung, ebenso 
eine im vorigen Sommer angebaute Bibliothek auf 
15 Grad R. (garantirt von Perkins), und für 
solche Zwecke ist die Hochdruck-Heizung sehr vor- 
theilhaft: der Verbrauch an Feuerung ist gering bei 
richtiger Regulirung des Zugloches. Leider verstehen 
hier bei uns (im häufigen Gegensatz zur englischen) 
weder die männliche, noch weibliche Dienerschaft 
mit solchen Heizungen umzugehen, und so wird in 
den meisten Fällen die unnöthig- vergeudete Feue- 
rung auf eine mangelhafte Heizung geschoben; statt 
dessen sollte man das mangelnde Verständniss des 
dieselbe Bedienenden verantwortlich machen. 
Zu gleicher Zeit baute ich im vorigen Sommer 
an die Bibliothek einen grossen Wintergarten (die 
erstere verbindet also diesen mit meinem Wohnhause), 
100 Fuss lang, 27 Fuss tief und 16 Fuss hoch (also 
mit einem Kubikinhalt von 43,000 Fuss), und liess 
ich mir zur Heizung von Schottland einen neuen 
kreuzförmigen Sattelkessel kommen, etwa 14 Pfund 
- Sterling kostend; derselbe ist im Stande, 2,000 lau- 
fende Fuss 4zölliger Röhren zu heizen, während 
mein Wi eine vierfache Reihe 4zölliger 
Röhren mit einer Gesammtlänge von etwa 1,000 Fuss 
enthält. Der Bau wurde spät im Dezember v. J. 
fertig; von doppelten Fenstern war noch keine Rede 
(die Fenster sind von Holz und Glas), als uns neu- 
lich die seltene Kälte überraschte, aber mit Leich- 
tigkeit heizten wir den grossen Raum, in dem keine 
Abtheilungen sind, so dass das Thermometer am 
Morgen im oberen wärmeren Theile des Hauses, 
woselbst der Kessel liegt, und wo Palmen, Warm- 
hauspflanzen, kalte Orchideen u.s. w. u.s. w. ihren 
Platz haben, 5 bis 6 Grad R. und unten, wo käl- 
tere Pflanzen, Kamellien u.s. w. u. s. w., in’s Freie 
gepflanzt sind, 2 bis 3 Grad R. zeigte, ein Resultat, 
welches mit einer Perkins’schen Heizung, die natür- 
lich nicht mehr gekostet haben dürfte, wie in mei- 
ner Niederdruck-Heizung, nie und nimmer zu er- 
reichen ist. Wenn man Gelegenheit hatte, beide 
Heizungen nebeneinander jahrelang zu beobachten, 
so ist nicht zu verkennen, dass trotz der besten 
Ventilation die stark erhitzten Perkins’schen Hei- 
zungen auf die Athmungs-Werkzeuge, wenn auch 
nicht geradezu schädlich, so doch oft beklemmend 
und nie so angenehm sich äussern, wie die milde 
Wärme einer Niederdruck-Heizung. Wenn ich auch 
mit dem Ausspruch des Stadtbaurath Gerstenberg 
einverstanden bin, dass dieses Thema ein fast un- 
erschöpfliches und dass kein System als das absolut 
beste zu bezeichnen sei, so möchte ich doch. be- 
haupten und dahin zu wirken suchen: 
1. dass man niemals zur Pflanzen-Kultur eine 
Hochdruck-Heizung anwenden sollte; 
er 
eine solche in Wohnhäusern, namentlich für 
Zimmer, nur mit grosser Vorsicht, und 
. dass überall, wo Mittel und Raum es ge 
statten, eine gute Niederdruck-Heizung das 
vollkommenste Heizmittel für Gewächs- und 
Wohnhäuser ist. 
SS) 
