124 
von der ursprünglichen Form abweichende Pflanzen 
hervorzubringen. Eine Menge sogenannter Blend- 
linge unserer Gärten sind nicht durch Blendung mit 
Blumenstaub ihnen ferner stehender Arten entstan- 
den, sondern einfach durch Reizung des fremden 
Blumenstaubes. Hoffentlich wird uns nächstens Ge- 
legenheit geboten, über diesen Gegenstand ausführ- 
lichere Mittheilungen zu machen. 
Beridjligungen über Perkins’ Waflerheizung. 
Von J. L. Bacon. 
Angeregt durch die in No. 6 der Wochenschrift 
S. 43 vom Rittergutsbesitzer Johannes in Karls- 
hof bei Wriezen a. O. veröffentlichten Mittheiluug 
über die von seinem Obergärtner Pape gemachten 
Erfahrungen an einer in seinem vor zwei Jahren 
neuerbauten Gewächshause von mir eingerichteten 
Perkins’schen Wasserheizung, glaube ich nicht nur 
in meinem Interesse allein, sondern auch im Inter- 
esse der Sache selbst zu handeln, wenn ich hiermit 
über die in dieser Mittheilung eingeschlichenen irr- 
thümlichen Ansichten öffentlich Aufklärung gebe. 
Es handelt sich in diesem Berichte anscheinend zu- 
nächst darum, darzulegen, dass diese Heizung den 
Erwartungen hinsichtlich des billigeren Betriebes 
durchaus nicht entspreche, da man am 21. Januar 
d. J. bei 3 Grad Kälte im genannten Gewächshause 
(von 11,780 Kubikfuss Raum - Inhalt) für 26 Sgr. 
Heizmaterial verwendet habe, wo man doch nur er- 
wartet, höchstens für je 1,000 Kubikfuss Raum- 
Inhalt 6 Pfennige auf Brennmaterial zu verbrauchen. 
Gewächshäuser bedürfen im Verhältniss zu Wohn- 
häusern bedeutend mehr Brennmaterial, da die Ab- 
kühlung eine weit grössere ist. Der Betrieb stellt 
sich durchschnittlich auf 12 bis 15 Pf. pro 1,000 
Kubikfuss zu heizenden Raumes pro Heiztag, da- 
gegen in Wohnhäusern auf 2% bis 6 Pf. Eine gute 
Abwartung der Oefen, resp. Züge und Rosten trägt 
zur Ersparniss von Brennmaterial viel bei. Es ist 
eine Thatsache, dass die Heizung bei grossen An- 
lagen, der guten Abwartung wegen, sich stets be- 
währt und dass kleinere Anlagen wegen oberfläch- 
licher Abwartung zu den meisten Klagen Anlass 
geben. Bei genanntem Herrn überzeugten sich zwei 
Monteure selbst (ohne Anordnung desselben), dass 
die Anlage in bester Ordnung und an dem Tage 
ihres Dortseins bei 4 Grad Aussenkälte die garan- 
tirten + 12 Grad R. im Warmhause und + 5 Grad 
R. im Kalthause bei gelindem Feuer vorherrschend 
waren. Die Differenz der Abkühlung der Röhren 
zwischen einer Warmwasserheizung und einer Heiss- | 
wasserheizung ist bei richtiger Behandlung der letz- 
teren nicht so bedeutend, wie es den Anschein hat, 
Die Temperatur des Wassers in einer Feuerspirale 
vom Perkins’schen System ist + 100 bis 120 
Grad R., das Wasser im Kessel einer Niederdruck- 
Heizung höchstens + 80 Grad R.; wenn nun auch 
wegen des geringeren Wasserguantums in den weit 
schwächeren Röhren einer Hochdruck-Heizung diese 
sich schneller abkühlen müssen, als die weit grösse- 
ren Röhren der Niederdruck-Heizung, so ist doch die 
bedeutend höhere Temperatur des Wassers in den 
kleinen Röhren hinreichend, um die Differenz auf 
ein Nichts auszugleichen. Es ist ferner kein Nach- 
theil zu nennen, wenn die Perkins’sche Heizung 
eine fortwährende Unterhaltung erfordert. Die Kosten 
des Betriebes bleiben trotzdem geringer, als bei 
jeder anderen Heizung, und bin ich gern bereit, 
Garten - Inspector Bouch& davon zu überzeugen. 
In Bezug auf den Vorwurf, dass das Perkins’sche 
System nicht das richtige Verhältniss zum Heizraum 
wahrnimmt, bemerke ich, dass diese Heizungs-Me- 
thiode stets nach den Abkühlungsflächen, der Lage 
derselben und dem Raum selbst berechnet wird und 
die Heizkörper auch bei einer äusseren Kälte von 
23 bis 25 Grad R. ausreichen, um die garantirten 
Wärmegrade mit Leichtigkeit zu erreichen. Grade 
aus diesem Grunde ist die Perkins’sche Wasser- 
heizung sehr zu empfehlen. 
Was den Ofen dieser Heizung bei Gewächshän- 
sern anbetrifft, so ist eine bestimmte Versenkung 
desselben nicht vorgeschrieben, dieselbe richtet sich 
nach der Lage der Röhren im Hause. Soll die 
Wärme des Ofens nicht verloren gehen, so müsste 
man denselben im Innern des Gewächshauses an- 
bringen, dadurch aber alle Uebelstände einer Kanal- 
heizung hervorrufen. 
Den Behauptungen des Baumschulbesitzers John 
Booth in Flottbeck stimme ich nach den vielfach 
gemachten Erfahrungen durchaus nicht bei. Die 
Beobachtung eines Spiral-Hygroskops von August 
wird z. B. lehren, dass die Feuchtigkeit der Luft, 
in Räumen mit starken Umfassungswänden und Dop- 
pelfenstern, wo benannte Heizung vorhanden, bei 
einer äusserst dürren Luft ausserhalb, im Innern 
mindestens 10 Grad und je naclı der feuchten Luft 
ausserhalb bis 15 Grad zeigt; dagegen in Gewächs- 
häusern, wo bedeutend grössere Abkühlungsflächen 
und Luftzuzug stattfindet, mindestens 20—25 Gra 
zeigen wird. 
Nur in Räumen, die ganz mit Holz getäfelt 
sind und eine sehr geringe Lufteirkulation haben, 
kann durch die grosse Absorbirung der F euchtigkeit 
der Wände von dürrer Luft die Rede sein; ın 
solchen Fällen muss auf gute Ventilation gesehen 
werden. Bei Gewächshäusern erfordern die Pflan- 
zen eine weit grössere Feuchtigkeit, es werden des- 
