vr 43 
Wochenschrift 
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen _— 
URI BO 
nn für 
es En 5 El \ 
Eärtnerei und Pflanzenkundel[ 
Redakteur: JU N 1 J 
Professor Dr. Karl Koch, 
General-Sekretair des Vereines. G 
IRDEn u 
Berlin, den 28. März 186 
sowohl bei Bezug durch den Buchhandel, als auch franco durch alle Post-Anstalten 
des deutsch- österreichischen Post- Vereines. 
N... 7 
Preis des Jahrganges 53 Thlr., 
Inhalt: 
von Karl Lackner. — Anleitung zur Anlage einer ER Anpflanzung. 
Ueber Gewächshaus-Heizungen. Vortr. 
Jahrgang 1867. — Wörmann’s Garten-Ingenieu 
n W. N. Stallich. — T’hortieultenr francais, 
Donnerstag, den 2. April, Abends 7 Uhr, findet im Hötel de France (Leipzigerstr. 36) eine Sitzung 
des arte für Pflanzen und Blumen unter dem Vorsitze des Inspektors Bouche stat 
nntag, den 5. April, Frühjahrs - Ausstellung im Englischen Hause (Mohrenstr. 49). Die Versammlung 
der Mitglieder findet an demselben Tage, Nachmittags 2 Uhr, in genanntem Lokale statt, worauf (um 3 Uhr) 
ein gemeinschaftliches Mittagsmahl erfolgt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden. 
Ueber Gewächshaus - Heizungen. 
er Bere; in der Sitzung des Gartenbau-Vereines 
23. Februar 1868 von Karl Lackner. 
Eins der wichtigsten Momente bei der Anlage 
von Gewächshäusern ist die Heizung und überhaupt 
die Mittel, eine Luft und Temperatur in denselben 
zu erzeugen, die den Pflanzen zuträglich ist. Von 
der Wärme und der durch sie erzeugten Luft hängt 
das Gedeihen der Pflanzen wesentlich ab. Um nun 
diese Wärme zu schaffen, hat man verschiedene 
Heizungs-Arten angewendet. Als die vorzugsweise 
in Anmendubg kommenden sind mir folgende be- 
annt: 
1) die Kanal - Heizung, die eine Varietät der 
auch noch jetzt dann und wann vorkommen- 
den Kachelöfen bildet, 
2) die Warmwasser-Heizung, 
3) die Dampf-Heizung. 
Zu diesen ist in der neuern Zeit eine vierte 
hinzugekommen, die ein Mittelding zwischen den 
beiden letzteren bildet; und diese soll es sein, 
welche ich mir like will, hernach einer nähern 
Besprechung zu unterziehen. 
Dass das Bestreben bei den Gärtnern vorhan- 
den war, noch etwas Anderes zu schaffen, als man 
in den genannten Systemen bereits hatte, ist wohl 
ein Beweis dafür, dass diese letzteren mit mehr 
oder weniger grossen Mängeln behaftet sind, welche 
zu entfernen man bestrebt war. Ich weiss sehr wohl, 
dass auch jedes der Systeme, trotz seiner Fehler, 
doch seine Anhänger hat, die das, wofür sie sich 
einmal begeistert haben, unter allen Umständen zu 
vertheidigen suchen; das kann uns aber denn doch 
nicht blind gegen einmal vorhandene Fehler ma- 
chen, ebenso wenig, wie ich das, was ich am 
Schlusse vertheidigen werde, als etwas so Vollen- 
detes hinstellen will, das gar nicht mehr verbessert 
werden könnte. 
Es mag mir nun gestattet sein, die verschie- 
denen genannten Heizungs-Arten kurz hinter einan- 
der zu besprechen. 
Zunächst der in vielen Gärtnereien noch vor- 
kommende Kanal. Es ist dies ein aus Kacheln 
oder gebrannten Thonröhren zusammengesetzter, in 
mehr oder weniger langen Zügen, die ein-, zwei-, 
drei- und mehrfach über einander liegen, bestähen- 
der Kanal. Durch diese Züge brennt das Feuer 
hindurch und erwärmt so das Gewächshaus. 
u den Vorzügen dieses Systemes rechne ich 
die Möglichkeit, es mit verhältnissmässig sehr ge- 
ringen Mitteln herstellen zu können, also die Bil- 
ligkeit; die Möglichkeit, Reparaturen leicht und mit 
geringem Zeit-Aufwande ausführen zu können. Was 
den eigentlichen Zweck betrifft, so hat die Erfah- 
rung gelehrt, dass unter günstigen Umständen der 
Kanal durchaus zufriedenstellende Resultate geliefert 
hat. Ich sage: „unter günstigen Umständen,” denn 
13 
