﻿18 



Gesammtsitzung 



Wie leicht ersichtlich wird bei dieser Fehlerbestiromungsirie- 

 thode der durch die Leitungsfähigkeit des Isolators hevorgebrachte 

 Fehler vollständig eliminirt, wenn die beschädigte Stelle in der 

 Mitte der Leitung oder ihr nahe liegt. Bei einer sehr excentri- 

 schen Fehlerlage ist dies zwar nicht vollständig aber doch annä- 

 hernd der Fall. 



Anstatt wie bei der obigen Methode den schädlichen Einfluss 

 der Veränderlichkeit der physikalischen Eigenschaften der Fehler- 

 stelle dadurch zu beseitigen, dass man die bestimmenden Messun- 

 gen an beiden Leitungsenden möglichst gleichzeitig ausführt, sodass 

 der Fehler für beide als conslant betrachtet werden kann, lässt 

 sich dies auch dadurch erzielen, dass man das electrische Potential 

 der Fehlerstelle = o macht. 



_ Wenn man an das eine Ende eines isolirten cylindrischen 

 Leiters den positiven, an den andern den negativen Pol einer ab- 

 geleiteten galvanischen Kette legt, so durchschneidet die Spannungs- 

 cnrve das Kabel in der Mitte, wenn der Leiter homogen nnd gleich- 

 massig isolirt ist und die Batterien gleiche electromotorische Kraft 

 haben. Durch Ein- und Ausschaltung von Widerständen zwischen 

 den Batterien und den zugehörigen Kabelenden kann man diesen 

 spannungslosen Punkt im Kabel beliebig verschieben. Ist er der- 

 art verschoben, dass er mit der Fehlerstelle zusammenfällt, so geht 

 kein Strom durch den Fehler, er bleibt also ganz ohne Einfluss 

 auf die Stromstärke der Kabelenden und die Form der Spannungs- 

 curve. ö 



Fig. 3. 



ff' a 



Z °/% f' p n' n 



-^>v. B i 7 ^ 



rv\ 









H'~ H 



