SULLA COSÌ DETTA CRENOTHRIX KUHNIANA POLYSPORA ECC. 28 1 



terni dei tubi eli ghisa può esercitare ]'olio ed il grasso per 

 lubrificare la pompa, avvertono infine che " in altro genere di 

 fenomeni, anziché nei chimici, dovevano essere ricercate le cause 

 dell' avvenuta alterazione „. 



" Se a queste considerazioni „ proseguono essi " si aggiunge 

 quella, che i depositi non esistono assolutamente nella tubula- 

 latura d'argilla occorre dire che alla formazione di essi è ne- 

 cessaria la tubulatura di ghisa, funzionante nelle condizioni 

 speciali del caso in esame; è, però, che non è il passaggio del- 

 l' acqua inquinata che li forma, ma al contrario, sono essi che 

 inquinano l'acqua pura, che li lambisce „. 



Per avvalorare questa loro veduta mostrano come l'acqua, 

 attraversando i tubi di ghisa, si arricchisca di batteri; esclu- 

 dono la possibilità di infiltrazioni esterne nel tratto a pressione, 

 dove le fughe dell'acqua dovrebbero avvertire le rotture o ve- 

 nature, ed infine segnalano come vero agente del deteriora- 

 mento dell' acqua certe forme vegetali inferiori, tra cui primeg- 

 giano il genere Crenothrix e Cladotrix, da essi ritrovate nei 

 depositi. Per la Crenothrix Kùhniana infine dicono d'averne 

 riscontrate tutte le forme nel deposito ferrugginoso esaminato, 

 e che " certamente la Crenotrix ha bisogno della conduttura di 

 ghisa per germogliare, giacche non la si trova nei tratti di 

 conduttura di argilla, lambiti dalla medesima acqua „. 



Dopo ciò pareva naturale che in seguito alla sostituzione 

 dei tubi in servizio, con altri di cemento, oppure con tubi di 

 ghisa internamente protetti dalle ossidazioni, l' inconveniente 

 dovesse scomparire. 



Il comune di Corneto Tarquinia, accettato il consiglio dei 

 tecnici, sostituì la tubulatura, adottando i tubi di ghisa con 

 intonaco protettore. Ma è questo intonaco che io vidi rico- 

 perto di uno straterello melmoso, untuoso al tatto, di colore nero, 

 in qualche punto rosso-nerastro ed avente un cattivo odore. È 

 l'acqua della fonte pubblica che ha seguitato a presentarsi 

 di quando in quando sgradevole, specie nella stagione calda, 

 nonostante le frequenti manovre di scarico che il fontaniere 

 ha imparato a praticare. 



Il materiale di deposito che il eh. Ing. Bentivegna estrasse 

 dai tubi di ghisa, tubi che io stesso ebbi in seguito occasione 

 di esaminare, " era essenzialmente formato da ossido di ferro, 

 ricco di silice e contenente traccio di calce „. 



