282 G. GASPERINI 



Questo deposito è indubbiamente diverso da quello rinvenuto 

 sulla superficie dello smalto della tubulatura ora in servizio. 

 Nell'interno però dei tubi di ghisa, che non avevano alcuno strato 

 protettore, la produzione di idrossido di ferro in copia è bene 

 spiegabile seuza necessità della Cren. Kùhniana. Se questa si 

 fosse sviluppata nel 1888 è probabile che altri caratteri si 

 sarebbero notati nel rivestimento interno dei tubi, e che altri 

 fenomeni avrebbero potuto manifestarsi. 



L' acqua forse avrebbe trascinato seco qualche fiocchetto 

 ocraceo fino alla fonte di distribuzione, ne lo sviluppo si sa- 

 rebbe arrestato dove la conduttura doventa libera. Anzi è al 

 pozzetto della vigna degli archi che vi erano e vi sono condi- 

 zioni opportune per l'alimento di qualsiasi microrganismo, ed 

 è ove più può disporre di ossigeno libero e di attivo ricambio 

 del materiale nutritivo che la Crenothrix cresce tanto rigogliosa. 



Il non averne trovate traccie, trascorsi nove anni da che a 

 Corneto Tarquinia vi fu segnalata, potrebbe ascriversi ad uno 

 di quei casi non rari di naturale scomparsa del microfita, come 

 altrove si è verificato accadere; ma qui, se non m'inganno, 

 troppi dati concorrono per far credere che, o la diagnosi del 

 microrganismo non sia stata eseguita sopra una guida sicura, 

 o che il microrganismo' stesso non abbia avuto nell'inquina- 

 mento dell'acqua l'importanza che gli si volle attribuire. 



§. V. 

 Sulla presenza della Crenothrix nel Comune di Campagnatico. 



Per quanto le finanze del comune di Campagnatico siano 

 state poste ad un grave cimento per la provvista di acqua po- 

 tabile, tuttavia vi si contano due acquedotti e due disastri. 



Dell'acquedotto per Montorsaio e Campagnatico fu iniziata 

 l'esecuzione dopo il marzo del 1892, dopo cioè che il progetto 

 ebbe riportato voto favorevole dalle competenti autorità. Per 

 le sorgenti di Trogoli e Vignolo, scelte per la conduttura, esi- 

 steva già l'analisi chimica fatta nella sezione apposita dei la- 

 boratori della Sanità Pubblica del regno. 



Le analisi ed il progetto furono riconosciute in regola, ma 

 gli abitanti di Campagnatico dovettero restare delusi quando, 

 in aggiunta ad altri inconvenienti nel funzionamento dell'acque- 



