SULLA COSÌ DETTA CRENOTHRIX KUHNIANA POLTSPORA ECC. 335 



§ x. 



La sorveglianza igienica delle acque potabili e le condizioni necessarie 



per esercitarla utilmente. 



Dinanzi ai danni che la Beggiaioa Kuhniana può apportare 

 ad un servizio d' acqua, e più specialmente alle tubulature di 

 ghisa non verniciate, si presentano subito come rimedi efficaci 

 la filtrazione a sabbia, lo sferramento dell' acqua, la precipita- 

 zione, ed oltre ai molteplici mezzi di protezione interna dei 

 tubi di ghisa, l 1 impiego di tubi d'altro materiale. Mi fermerei 

 sul valore dei singoli espedienti usati per arrestare, o com- 

 battere il male, se non fosse preferibile stare sulla via che 

 mena dritti alla profilassi di questa, come di altre calamita. 



Sappiamo infatti che a Rotterdam, per trascuratezze nell'im- 

 pianto e nell'esercizio, non servì contro la così detta peste delle 

 tubulature la stessa filtrazione a sabbia che aveva dato altrove 

 ottimi risultati, e che serviva bene per le medesime acque della 

 Mosa prese a Defthaven. Per arrestare lo sviluppo di un'alga, 

 che ha il potere di determinare accumuli di ossido-idrato fer- 

 rico anche là ove il ferro trovasi in traccie minime, non è a 

 prevedersi sempre giovevole il solo sferramento dell'acqua. 



Per il fatto avvenuto a Corneto Tarquinia si crede da al- 

 cuni che non basti proteggere internamente i tubi di ghisa. 

 Questi tubi però, nonostante la concorrenza che hanno da so- 

 stenere con quelli di cemento, d'argilla, ecc., rimangono, per 

 impianti di una certa importanza, d'applicazione tanto genera- 

 lizzata, e con ragione si mettono in opera dopo la verniciatura 

 fatta col metodo del dott. Angus Smith. Tecnici autorevolissimi, 

 fra' quali l'ing. dott. Giovanni Cuppari, sono ormai concordi nel 

 riconoscere, dopo le osservazioni che loro è occorso di fare, 

 che i tubi ben incatramati sono oltremodo resistenti alle pro- 

 duzioni ferrugginose (}). Dico bene incatramati, perchè non basta 

 avere degli ottimi tubi Petit fusi in conchiglia, e privi di di- 

 fetti nella fusione; ma necessita che la vernice Smith sia data 



(') Relazione della commissione speciale per gli studi riguardanti il servizio del- 

 l'acqua potabile, Pisa, 16 marzo 1892, pag. 29-32. — relat. Cuppari. 



Se. Nat., Voi. XVI 22 



