( 1274 ) 
ÉLECTRICITÉ, — Considérations générales sur les préventeurs d'incendie (1) 
ou pyroscopes. Note de M. A. Lenreu. 
« 1. Dans une Communication précédente ( Comptes rendus du 6 juin 
1881), nous avons décrit un préventeur d’incendie ou pyroscope, reposant 
sur le fait topique de l’action de pièces métalliques enfoncées dans une 
planchette pour accroître considérablement la conductibilité de celle-ci, 
pour un même degré d'humidité. 
» Toutefois, il ne faut pas se dissimuler les inconvénients d'un pareil 
instrument, à savoir : 1° J’affaiblissement de ses indications par suite de la 
production d’un courant secondaire dans la planchette; 2° une usure rapide 
de Ja pile, si elle fonctionne d’une manière continue avec trop d'activité. 
» Dans les pyroscopes actuels, différents de celui qui nous occupe, le 
dernier de ces inconvénients est évité. En revanche, le premier s’y trouve 
remplacé par un autre plus grave, afférent encore à la nature du circuit. 
Ce dernier est, en effet, alors constitué dé façon à fonctionner par la 
dilatation ou même la fusion de pièces métalliques; et l’on se trouve ex- 
posé à des modifications dans la qualité de ces pièces, qui paralysent 
complètement le jeu de l'instrument au moment opportun. 
» 2. Il a été aussi proposé un pyroscope où le circuit comprend une 
sorte de thermomètre à mercure à gros réservoir. Un fil de platine attenant 
au circuit pénètre dans le mercure du réservoir à travers une soudure. 
Un autre fil de platine s’introduit dans l'instrument par le haut de sa 
branche. Ce second fil ne plonge dans le mercure que quand le liquide 
subit une certaine dilatation, sous l'influence d’un accroissement voulu 
de la température. Mais ce système n’est rien moins qu’aléatoire; Cat, 
sans compter sa fragilité, il peut se former à la longue, sous des influences 
diverses, une tapisserie de mercure sur les parois de la branche, auquel 
cas le verre de l’appareil deviendrait conducteur. | 
» D'ailleurs, on a encore ici un instrument à action discontinue. Of 
une pareille discontinuité est au fond la pierre d'achoppement de tous les 
pyroscopes où elle se rencontre. 
. . . ` + a. + us 
» 3. Il y a une combinaison qui met à l’abri des inconvénients que né 
ere 
avertisseur 
des 
(1) Nous sommes obligé d'employer ici le mot préventeur, car le terme 
: f . Peno i BE - . ; e 
d'incendie a aujourd’hui une signification bien définie en industrie, où il concern 
appareils manœuvrés à la main pour donner l'alarme et réclamer des secours: 
