( 634 ) 



l'une dans l'autre, comme le représente en coupe la fi- 

 gure IL 



Conducteurs. — Nous avons deux moyens de mettre la 

 lige du paratonnerre en communication avec la terre. Le 

 premier, c'est le conducteur fait de barres de fer : c*est 

 le plus durable, mais aussi c'est le plus cher et le plus 

 difficile à établir, tant pour la construction que pour le 

 placement, bien entendu lorsqu'on lui donne les dimen- 

 sions reconnues nécessaires. Ce conducteur demande à 

 être fait avec soin , attendu qu'il nécessite une infinité 

 d'ajustements , qui, exécutés tels qu'ils sont indiqués dans 

 l'instruction sur les paratonnerres de l'Académie des 

 sciences de Paris, du 23 avril 1823, page 40, peuvent 

 présenter de graves inconvénients. En effet, si, dans le 

 placement, une barre force un peu, comme les ajuste- 

 ments sont des parties plus faibles, il s'ensuit qu'en ces 

 points, il peut y avoir disjonction partielle; par consé- 

 quent , le conducteur n'agit plus avec la même surface. 

 Les variations de température sont encore des causes de 

 disjonction, même pour des ajustages parfaitement faits 

 dès le principe. Il en résulte que l'humidité s'introduit 

 entre deux barres consécutives et y occasionne la forma- 

 lion d'une couche de rouille, qui diminue considérable- 

 ment la puissance conductrice du système. 



Je propose de former les conducteurs de barres de fer 

 rond, de dix-huit millimètres de diamètre. Pour les relier 

 entre elles, on formerait, au bout de la première, un pas 

 de vis à droite, et, au bout de la seconde, qui doit être 

 raccordée à la première, un pas de vis égal , mais à gau- 

 che. On ferait un manchon ayant intérieurement deux 

 pas devis, l'un à droite, l'antre à gauche, de manière 

 qu'en faisant tourner le manchon et tenant les deux 



