( 635 ) 



barres fixes, on les rapprocherait l'une de l'autre. Dans 

 ce mouvement, un morceau de plomb, placé préalable- 

 ment dans l'intérieur du manchon , serait refoulé entre 

 les deux barres, entrerait dans toutes les cavités formées 

 par le pas de vis, et produirait ainsi un contact parfait 

 entre les barres et le manchon. La figure ÏII représente 

 ce genre d'ajustement en coupe. 



Le conducteur est relié au pied de la tige au moyen 

 d'un collier A, soudé au cuivre. De cette manière, on a 

 la certitude que, depuis la pointe de platine jusqu'au bout 

 du conducteur, la section conductrice présente vingt-deux 

 à vingt-cinq millimètres carrés de surface. Je crois cette 

 surface nécessaire pour toute éventualité; c'est aussi la 

 dimension indiquée par l'Académie des sciences de Paris, 

 à l'exception de la partie du conducteur qui se trouve vers 

 la terre et dans le puits. Pour celle-ci, qui est plus sujette 

 à être détériorée par l'humidité, le conducteur est porté 

 à vingt millimètres de diamètre. 



Pour le préserver dans son passage sous la terre, c'est- 

 à-dire du pied de l'édifice au puits, je propose de le faire 

 passer, de préférence à un aqueduc de maçonnerie, dans 

 un tuyau de fer de fonte, qui, par sa conductibilité, ser- 

 vira à l'écoulement du fluide dans le réservoir commun. 

 Si le conducteur aboutit dans un puits, je le termine par 

 une plaque de fer de fonte, donnant quatre-vingt-quatre 

 décimètres de surface, et, dans le cas où je suis obligé de 

 faire un trou pour introduire le conducteur dans le sol, je 

 le termine par un cylindre de cuivre rouge, ayant une 

 surface de contact de deux mètres carrés. Je crois cette 

 grande surface une mesure de précaution bonne à pren- 

 dre, vu que l'expérience a démontré, en France, qu'un 

 télégraphe électrique, dont on voulait faire le retour par le 



