307 



lag in mehreren Stücken, in Entfernung von etwa 1 m auf zufällig 

 dort angefahrenem weissen Sande. Neben dieser beschädigten Putz- 

 stelle ist eine Eisenstange des Gartengitters in der Wand ver- 

 mauert und in Verlängerung dieser Stange unmittelbar neben dem 

 an der Strasse hinführenden Gartengitter steht die oben erwähnte 

 Laterne. Der Blitz hat also gestrebt, hier durch Vermittelung des 

 städtischen Rohrnetzes seinen Ausgleich in der Erde zu bewerk- 

 stelligen und hat dazu den mehrfach in scharfen Biegungen sich 

 wendenden Weg nicht gescheut. Die Untersuchung konnte fast 

 unmittelbar nach dem Einschlage vorgenommen werden, da die 

 Feuerwehr von der nahen Meldestation alarmirt wurde und nur 

 einen verhältnissmässig kurzen Weg zu durchfahren hatte. Die 

 im Hause anwesenden Bewohner haben von dem Einschlage keinen 

 Schaden erlitten, ebensowenig das Vieh; die Bewohner wollen 

 „Schwefelgeruch^ im Hause wahrgenommen haben. Bei der Unter- 

 suchung wurde trotz specieller Beachtung dieses Umstandes keine 

 Spur eines auffälligen Geruchs wahrgenommen. — 



Zu derselben Zeit traf ein Blitzschlag das Haus Bornstrasse 

 No. 38a. Dasselbe ist ein dreistöckiges, massives, noch neues 

 Eckhaus und dient als Hotel. Es ist mit Pfannen gedeckt und hat 

 auf dem Dach eine aufrecht stehende Fahnenstange, an welcher 

 ein Kupferdraht zum Aufhissen der Fahne lose befestigt war. 



Auf dem Boden des Hauses ist verzinkter Eisendraht zum 

 Wäschetrocknen gezogen. Ein Ende dieses Drahtes war von dem 

 Haken gefallen und lag auf der Dielung auf. Der kalte Schlag 

 hat die Fahnenstange getroffen, ist an dem dünnen Kupferdraht 

 entlang gefahren, hat denselben an einzelnen Stellen zerschmolzen 

 und ist an dem mit einer eisernen Schelle hergestellten Befesti- 

 gungspunkte der Stange am Sparrenwerk in den Dachboden ein- 

 getreten. Hier hat er den verzinkten Eisendraht als Leiter benutzt 

 und hat nun an dem frei auf dem Fussboden liegenden Ende des- 

 selben eine Diele und das darunter liegende Schalbrett durch- 

 schlagen, um an den Draht zu gelangen, mit welchem die Berohrung 

 an den Schalbrettern befestigt ist. An diesem Draht ist er sodann 

 unter völliger Auflösung desselben und unter Abwerfung des Kalk- 

 putzes und Verkohlung des Rohres entlang gefahren bis zu einem 

 dicht unter der Decke an einem Winkel befestigten Klingelzuge. 

 Diesem aus dünnem Draht bestehenden Klingelzuge ist er, unter 

 stellenweiser Zerschmelzung desselben, bis in die zweite Etage 

 gefolgt, wo der Draht unmittelbar neben einem Gasrohr hinführt. 

 Da von hier aus jede weitere Spur fehlt, ist mit Sicherheit anzu- 

 nehmen, dass die Gasleitung den Blitz zur Erde geführt hat. 

 Interessant ist dieser Einschlag deshalb, weil der Weg durch den 

 Fussboden u. s. w. so genau festzustellen war. Der Besitzer des 

 Hauses gestattete mir, die getroffenen Holztheile zu entnehmen. 

 In die Diele und in das Schalbrett sind je ein Loch geschlagen 

 und gesengt, etwa in der Grösse und Form einer kleinen weissen 

 Bohne aber mit spitzen Enden, welche wohl durch die Holzfaserung 

 bedingt waren, da die Längsrichtung der Löcher in der Richtung 



20* 



