— 164 — 
chaleur pour chaque mètre carré par heure, pour des parois en tôle ou en fonte; 
ce qui permet de calculer la surface de chauffe d’un poêle en raison des besoins. 
Dans ces appareils, le combustible peut produire 0,80 pour cent de sa puissance 
calorifique. On compte sur un kilogramme de houille par mètre carré de sur- 
face de chauffe pour les poêles à doubles enveloppes entre lesquelles l'air, pris à 
l'extérieur ou à l’intérieur, circule et s’échauffe au contact de leurs parois. 
Mais les fonctions de ces appareils sont intermittentes, et elles n’ont aucune 
régularité dans leur marche; elles n’utilisent qu’une partie de la chaleur, en 
raison de la grande quantité de gaz combustibles qui échappe à la combustion, et 
en ce que les surfaces de chauffe du poêle ne sont pas en rapport avec la quantité 
de combustible qui brûle plus ou moins vite dans son foyer, en produisant dans 
les pièces chauffées des variations de température nuisibles à la santé. 
D'ailleurs, ces appareils sont sujets aux inconvénients de la fumée ou de l’o- 
deur du combustible, résultant de la fréquente ouverture de leurs foyers pour 
alimenter le feu ou l’attiser. 
Les poêles à foyers ouverts sont des appareils mixtes, dans lesquels une com- 
bustion trop précipitée produit un appel d’air considérable aux dépens de l’action 
du foyer. : 
APPAREILS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE. 
Les appareils de chauffage de la deuxième catégorie, placés au dehors des lo- 
caux à chauffer, portent le nom générique de calorifères, qui définit leurs fonc- 
tions. 
Les trois agents employés à transmettre la chaleur d’un foyer extérieur aux 
pièces intérieures d’un édifice, exigent des appareils d’un mode de disposition et 
de construction approprié aux effets et aux facultés respectives de ces agents. 
Suivant que ces conditions sont mieux observées , les surfaces de chauffe des 
appareils produisent un meilleur effet utile. 
Calorifères à air chaud. 
Dans certains appareils à air chaud, les produits de la combustion circulent 
dans des enveloppes métalliques, au contact desquelles Pair, pris à l'extérieur, vient 
s'échauffer; dans d’autres, c’est, au contraire, l'air qui parcourt ces enveloppes 
chauffées extérieurement par le foyer et la fumée qu’il dégage. 
Ce dernier mode offre moins d'avantage au développement des surfaces de 
chauffe réduites aux sections intérieures de leurs enveloppes plus petites que 
celles extérieures. 
Pour l’un et l’autre mode, on compte sur une surface de chauffe de deux mètres 
carrés par kilogramme de houille brûlée et par heure, en supposant que l'effet 
utile du combustible est les 0,80 de sa puissance calorifique. 
Le premier mode est préféré, et c’est le plus généralement appliqué. 
Les meilleurs appareils de ce genre se distinguent par les tuyaux en fonte ou 
en tôle du parcours de la fumée, placés verticalement autour d’un foyer, et cir- 
conscrits par une chemise cylindrique en maçonnerie qui oblige l'air de s'élever 
entre ses parois, celles du foyer et des tuyaux. 
L'air ne pouvant s’échauffer que par son contact avec les surfaces de chauffe, 
cette disposition verticale des tuyaux favorise leur pouvoir émissif. 
