= 6 — 
Dans l'appareil inventé par Desarnod , la fumée s'élève dans une cloche supé- 
rieure , redescend dans une couronne inférieure, et remonte dans une cloche 
supérieure placée dans le réservoir à air chaud. L'air se meut dans le sens de la 
fumée. 
Dans l’appareil de même genre de Chaussenot, mieux conçu et mieux cons- 
truit, le trajet de la fumée s'élève dans une couronne supérieure, reliée par un 
faisceau de tuyaux à une couronne inférieure, mais placée au-dessous du foyer, 
d'où elle s'échappe dans la cheminée. Son parcours s'effectue, au contraire, en sens 
inverse du mouvement de l'air chaud qui, en s’élevant, frappe d’abord les sur- 
faces inférieures les moins chauffées, et rencontre, en s’élevant, les surfaces supé- 
rieures de plus.en plus chauffées avant de se distribuer dans les pièces. Cette dis- 
position, plus rationnelle que la précédente, bien qu’elle ne doxine pas de meilleurs 
effets, a valu à son auteur la médaille d’or à la dernière exposition. 
La capacité calorifique de l’air étant très-faible dès que l’air chaud est obligé de 
parcourir un grand trajet pour se rendre dans les locaux, il en résulte une grande 
perte de chaleur, due à la faible vitesse de son écoulement, surtout dans les con- 
duites peu inclinées. On ne peut suppléer à ces pertes de combustible, qu’en 
portant les surfaces de chauffe métalliques à une très-haute température, qui 
dénature la qualité de l'air, détruit son principe vilal, l'oxigène, et le rend 
impropre à la respiration. 
Ces inconvénients sont frappants dans les lieux fréquentés par de grandes 
réunions, où d'autres causes d’altération de l'air s'ajoutent à celles-ci et exercent 
un malaise sur tous les assistants. 
Ainsi, sous le rapport de l’effet utile comme sous le rapport de l'hygiène, ces 
appareils à simples effets et à fonctions variables et intermittentes, sont loin 
de satisfaire aux conditions d’économie et de confortable que réclament les con- 
venances des édifices. 
Calorifères à vapeur. 
Les appareils à vapeur sont susceptibles d'effets calorifiques plus puissants, et 
chauffent au moyen de tuyaux que parcourt la vapeur, soit par le rayonnement 
direct de leurs parois, soit par l'air chauffé à leur contact, lorsque ces tuyaux sont 
renfermés dans des caniveaux parcourus par l'air, mais en sens inverse du mouve- 
ment de la vapeur. 
Ils consistent en un générateur de la vapeur avec ses accessoires d'alimentation 
en tuyaux de départ et de retour, et appareils de condensation de la vapeur. 
La chaleur spécifique de la vapeur au moins triple de celle de l'air, comparée à 
celle de l’eau et son grand pouvoir émissif, permet de réduire les surfaces de 
rayonnement des conduits à de plus pelites dimensions. 
Le chauffage à vapeur par rayonnement s’approprie difficilement aux édifices, 
par la difficulté que présente l’exécution des appareils. 
On ne l’applique qu'au chauffage de l'air dans les édifices, où la disposition 
apparente des appareils serait incompatible avec leur destination. 
Les calorifères à vapeur, tels qu'ils sont construits jusqu’à présent, ne chauffent 
qu'à simple effet, soit par le rayonnement, soit par l’air de ventilation; je ne 
connais aucune de leurs applications qui réalise à la fois ces deux effets, mais cela 
n'est pas moins possible, ainsi que nous l’indiquerons ci-après. 
9 
