EN. Es 
Enfin, la marche de ces appareils est discontinue, c'est-à-dire, n’a lieu que pen- 
dant la durée de l'entretien du foyer générateur. 
On compte sur 1 kilog. 80 de vapeur condensée par heure et par mètre carré 
de surface rayonnante pour les conduites en fonte, et 1 kilog. 75 pour celles en 
cuivre. Ainsi, connaissant le volume d’air froïd en mètres cubes à chauffer dans 
un temps donné, en le multipliant par 1 kilog. 29, poids d’un mètre cube d’air, 
par la capacité calorifique de l’air qui est 0,26, et par la différence de température 
de l'air chaud à l’air froid, on a la quantité d'unités de chaleur à fournir à l’air 
froid, qui, divisée par 550 unités, chaleur latente de vaporisation de l’eau, donne 
la quantité de vapeur condensée. En la divisant par 5 kilog., quantité de vapeur 
produite par un kilogramme de houille, on a la quantité de combustible par heure, 
et par suile la surface de chauffe de la chaudière et celle de la grille, qui est de 
1 décim. carré 40 pour chaque kilog. de houille brûlée par heure, 
Appareils à eau chaude à basse pression. 
Ce mode de chauffage est supérieur à tous les autres par les avantages excep- 
tionnels qu'il réalise. 
Les appareils sont plus simples, plus faciles à diriger, ils n’exigent pas d’alimen- 
tation ; l’eau qu'ils renferment, par sa grande capacité calorifique, permet d'y ren- 
fermer une grande quantité de chaleur, et de maintenir la continuité du chauffage 
longtemps après l'extinction du feu sous la chaudière. 
Ces appareils fonctionnent dans les édifices par rayonnement et ventilation, ces 
doubles effets s’opèrent avec régularité malgré les variations d'intensité du foyer. 
On compte ordinairement 1 mètre carré de surface de chauffe de la chaudière 
pour 2 kilog. de houille brûlée par heure. ; 
On estime aussi que la quantité de chaleur qui passe par un mètre carré de 
surface de chauffe et par heure, pour une différence moyenne de température de 
90 degrés, est de 1150 unités ou 12 unités 75 pour un degré; pour une différence 
de 80 degrés, elle est de 1000 unités ou de 12 unités 50 pour un degré. Ces don- 
nées suffisent pour établir le calcul de ces appareils. 
Mais si, sous le rapport de l'économie et de l'hygiène, les appareils actuels réa- 
lisent les conditions désirables, sous le rapport de leurs dispositions dans les 
locaux des édifices, et de leur mode de construction, ils présentent beaucoup 
d’inconvénients et d’imperféclions que nous signalons dans le chapitre suivant. 
Calorifères à eau chaude à haute pression. 
Les appareils de chauffage à circulation d’eau chaude à basse pression, fonc- 
tionnant à moins de deux atmosphères, sont préférables à ceux qui sont soumis 
à une pression moyenne de deux à quatre atmosphères, et surtout à ceux dans 
lesquels la pression dépasse cette limite, attendu que, dans les appareils, la 
pression due à la température est augmentée, dans les étages inférieurs, par la 
pression due à la hauteur de la colonne d’eau du réservoir d'expansion qui 
domine les étages supérieurs, et maintient tout le système sous la même pression. 
D'autre part, la pression croissant plus rapidement que la température, on 
peut suppléer facilement, par une plus grande surface de chauffe dans les salles, 
à la faible différence de température entre une basse ou une moyenne pression. 
