La surface de chauffe exposée à la chaleur du foyer est de huit mètres carrés 
pour les deux premières chaudières, et de onze mètres carrés pour la troisième. 
La hauteur des cheminées est de vingt-cinq mètres. 
Leur section intérieure est de seize décimètres carrés, et de douze à leur sommet. 
Celle des carnaux de douze décimètres carrés. 
La surface de la grille de vingt-cinq décimètres carrés. 
Le chauffeur peut observer sur la chaudière la température de l’eau sur un 
thermo-manomètre plongé dans une cuvette rentrante, remplie de mercure. 
Il reconnaît aussi l’abaissement du niveau de l’eau dans le réservoir d’expan- 
sion à l’aide d’un tuyau qui communique à la chaudière depuis ce réservoir, 
fermé et muni d’une soupape de süreté. 
La faible alimentation du système s’opère chaque jour, à l’aide d'une pompe, après 
l'allumage du feu, dont l’entretien est de quatre à cinq heures pour la journée. 
Les parois intérieures des salles sont revêtues de marbres, de stucs et de boise- 
ries encadrant de riches tentures en soie. 
La température intérieure a été observée contre les parois les plus éloignées du 
rayonnement des caisses et de l’action des grilles à air chaud; par les plus grands 
froids elle n’a jamais été inférieure à 12 et 15 degrés, salles vides. 
La différence de température intérieure et extérieure, ainsi que l'intensité du 
rayonnement, varient de même et maintiennent les salles au même degré de chaleur. 
L’air dilaté se dégage des grilles à jour, chauffé à 20 ou 95 degrés, selon leur 
rapprochement plus ou moins grand du calorifère. 
Son volume a été calculé pour un renouvellement de trente mètres cubes d'air 
par assistant et par heure. 
APPLICATION DE LA THÉORIE 
AUX APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION 
A EAU CHAUDE A BASSE PRESSION, À FONCTIONS INTERNES: 
Le calcul des effets, de la consommation et des dimensions de ces appareils, 
peut s'établir avec une approximation suffisante, comme suit, en prenant pour 
exemple les appareils exécutés pour le chauffage et la ventilation d’un groupe de 
trois salles du Palais de Justice de Lyon. 
Quantité de chaleur à produire. 
Ellese compose : 
1° De la chaleur perdue par les murs et les vitres des locaux; 
2 De celle perdue par le sol, le fourneau, ses carnaux, et par la fumée ; 
3° De celle absorbée par l'air de ventilation, pour le chauffer et l’évacuer. 
La surface des murs en pierres de taille des trois salles chauflées par la 
