= = 
D = choudièreestde us. vds: à ……. 800:m: @. 
L'épaisseur des murs est de. . . . Re de 0 50 
La surface des vitres qui éclairent ces EE & ps cr 100; C. 
La température la plus basse , extérieure, est supposée à. . . . — 10° » 
PA ÉTAPORA IUT LDIÉRIEUTE. LI.) + ./.-.,… 4. ,". 45 » 
DÉCRET Le ro UD ce Do lente 34 à € ar 25°.» 
Déperdition de chaleur par les murs et les vitres. 
Cette déperdition est donnée par la formule 
KXxC 
D= SX ——— +5,66 S'.t. 
L Recon 
Q = Perte totale de chaleur ; K=— 9. Coefficient de la transmission des 
S — Surface des murs ; murs ; 
S' — Surface des vitres ; C=—= 0,8. Coefficient de conductibilité de 
e — Epaisseur des murs ; la pierre ; 
t— Différence de température extérieure Pour un mètre carré et par heure , et 
et intérieure — 25°; une différence de température de 4°. 
Par suite, on a 
9 X 0,8 : 2 
= D ————— + 5,66 60 X 95 = 41,800 és. 
Q OR 008 X 160 X 25 800 unités 
Consommation. 
Pour la consommation moyenne de 6 mois d’hiver, soit 5°, 65 la température 
moyenne. La différence moyenne sera 15° — 5° 65 = 9° 35, et la transmission 
9,35 3 
moyenne égale 41,800 X Sons 15,466 unités, par heure. 
Pour un chauffage de 6 heures par jour, la perte, pendant les interruptions, 
sera moitié environ de celle pendant le chauffage , soit 4 heures au lieu de 3. 
La perte Q —15,466 u. X (6 + 4) — 154,660 u. par jour. 
Si un kilogramme de houille donne 5000 unités de chaleur, il faudra, pour 
compenser la perte Q 
154,660 
8000 — 30 k. 93 de houille par jour. 
Chaleur absorbée par la ventilation. 
La ventilation est de 8000 mètres cubes d'air par heure, et par jour de 40 heures 
de 80,000 mètres cubes. 
La chaleur nécessaire au chauffage de l’air à 45° sera 
80,000 m. x 1 k. 30 X 0,95 x 9%,35— . . . . . . 249,400 unités 
L’air dans la cheminée d'appel étant à à 40°, la Éhalents pour 
son évacuation, exige 
80,000 m. x 1 k. 30 xX 0,25 x (40°— 15°) — . . . . . 630,000 » 
Total de la chaleur absorbée. . . 892,400 » 
_. 1 892,400 » 
Es/quaniiie..dechonille. Sera. 2. :. . . .. :11+ 5.000 > — 
== 178 k. 48 en ajoutant les 30 k. 93 des murs et vitres, 
La dépense maximum de combustible, par jour, sera de 209 k. 41. 
41 
