= 
Chaudière, 
On la calcule pour suffire aux plus grands froids; nous supposerons dix mille 
mètres cubes d'air de ventilation, au lieu de huit mille sans tenir compte de la 
température nécessaire à son évacuation. 
La chaudière doit fournir par heure : 
45,466 u. + 10,000 u. x 1 k. 30 X 0,25 X 95° — te 
),000 
correspondant à une combustion par heure de. . . . . . . . 920k. » 
En comptant 1 m. car. de surface de chauffe pour 3 kilog. de houille, corres- 
pondant à une production de 15 kil. de vapeur par inètre carré et par heure. 
La chaudière aurait 7 mètres carrés de surface, et sa grille 20 k. X 1 décim. 20, 
ou environ — 24 décimètres carrés ; chaque chaudière a 8 mètres carrés. 
HI ON PROMIONIC GE 
Chaleur transmise dans l'appareil. 
La consommation de 20 kilog. de houille, par heure, produit 
20 k. X 5,000 u. — 100,060 unités. 
Pour brûler un kilogramme de houille, il faut 48 m. 10 cent. cubes d'air, 
pour 20 m. cubes, on a : 20k. X 18 m. 10 — 362 m. cubes d'air. 
L'air brülé s put da nie R 0 0, 1 SAMSRDE 
La combustion absorbe 362 m. X 1 k. 30 x 0, 93 X 200°— 93,530 unités. 
Il passe done dans l'appareil, par heure 100,000 — 23,530 — 76,470 unités. 
Chaleur perdue par le sol, le fourneau, les carneaux, la fumée, et par les tuyaux 
dans leur trajet aux salles. 
Dans les conditions précédentes, la houille produisant 100,000 unités de chaleur 
par heure, celle perdue sera la différence de cette chaleur avec celle absorbée par 
les murs et les vitres, et l'évacuation de l’air de ventilation. 
On aura donc, par heure, une perte de 
20k. X 5000 u.— (15,466 u. + 65,000 u.) —100,000—80,466 —19,554 unités. 
Dimensions des tuyaux. 
La quantité de chaleur à produire, par heure, étant de 96,716 unités, les di- 
mensions des tuyaux ont été calculées pour produire 400,000 unités par heure, 
ou 27 u. 77 par seconde. 
La température de l’eau dans la chaudière, supposée à 4110°, on a une atmos- 
phère ‘2. 
La température moyenne de l’eau dans les tuyaux . . 4 . . . 80 » 
La température de l’eau à sa rentrée dans la chaudière. . . : . 60° » 
La différence de niveau du fond de la chaudière aux appareils des 
salles en hauteur verticale , : . …. À A EN Sie 
Chaque kilogramme d'eau perdant, ES sa ie 4109 — 60° — 50°; 
le poids de l’eau qui doit sortir de la chaudière, par seconde, sera, a Ok,55 
dont le volume moyen dans les tuyaux et récipients sera 
