= 
0 k. 55 (1 + 0,000,466 X 80°) — 0,5705 de litres; 0,000,466 étant le coefficient 
de la dilatation absolue de l’eau pour un degré. 
On sait qu'une surface de chauffe de un mètre carré pour une différence de 
température de 85°, condense par heure, pour la fonte, 1 k. 80 de vapeur, et 
pour le cuivre 4 k. 75; ce qui équivaut, pour la fonte, à 1,80 X 550 unités, et 
pour le cuivre 1,75 X 550 unités par mètre carré par heure. 
Pour la différence 65° entre la température de l’eau 80° et celle de l’air inté- 
rieur 45°, la quantité de chaleur qui passe par mètre carré et par heure de la 
surface de chauffe en cuivre des tuyaux sera : 
s CHE 
1,75 X 550 X ———= 7356 unités 
8 
Par suite, la surface de chauffe pour laisser passer 100,000 unités, sera : 
100,000 
—— —= 156 mètres carrés. 
156 
Si les tuyaux ont 0,10 de diamètre intérieur, leur circonférence de 0,314, leur 
6 
6,314 — 433 mètres. | 
Prenant 103 mètres pour les tuyaux conducteurs hors des salles, il reste pour 
le chauffage 300 mètres de tuyaux. 
longueur sera 
Vitesse de circulation et débit. 
La circulation dans les tuyaux est due à la différence de température, et par 
suite à la différence de pression des deux colonnes d’eau de 5 mètres de hauteur 
verticale, de départ et de retour, l’une à 80°, l’autre à 410°. 
La première presse par décimètre carré 
sl 
1 + 0,000466 X 80 
La deuxième presse par décimètre carré 
1 
: 
1 =E 0000466 x 10° 
Différence eu poids. eut OÙ MR UIRS TD 
Ainsi la vitesse de circulation est due à une hauteur d’eau à 80°, correspon- 
dante à 0 k. 75; en eau froide, cette colonne sera O0 m. 075, et en eau à 80», 
elle est 0,075 (1 + 0,000466 X 80°) — 0 m. 077796, et par mètre courant de 
0,077796 
tuyaux 7300 — 0,00025932. 
Or, d’après les tables indiquant les dépenses en litres et les vitesses moyennes 
de l’eau, sous une charge pour un mètre de conduite et pour un diamètre déter- 
miné, on trouve que sous la charge 0,00024482 approchée, le diamètre 0,10 
débite 0,8639 par seconde, qui dépasse le volume moyen de circulation 0,5705. 
Ce diamètre est trop grand. Mais on trouve que le diamètre 0 m. 09 sous la 
charge 0,00023181 donne un débit de 0,6362 plus approché et par suite plus 
convenable , c’est celui que nous avons adopté pour les appareils de Lyon. 
La vitesse moyenne correspondante à ce diamètre est 0,10 par seconde. 
Nous ferons remarquer que, jusqu’à présent, on a calculé la vilesse de l’eau 
X 50 décim. — 48 k: 25. 
