M 
dans les tuyaux d’après les formules de Prony ou d’Etelwein, appliquées aux 
tuyaux ouverts à régime établi, c’est-à-dire à écoulement réglé. 
Mais cette condition n’a pas lieu dans les tuyaux de circulation d’un chauffage 
à eau chaude qui n’ont, dans leur circuit, aueune solution de continuité. 
On conçoit, alors, que les frottements dans les tuyaux fermés et coudés sur un 
grand nombre de points de leur parcours, peuvent être différents et produire 
d’autres coefficients de résistance que ceux déterminés pour des tuyaux réguliers 
et ouverts ou à écoulement déterminé. 
Pour m’en assurer, j'ai fait une expérience très-simple, qui consiste à forcer 
toute l’eau de la chaudière à s'élever par un tuyau unique, au-dessus du réser- 
voir supérieur ; j'ai percé ce tuyau d’un orifice d'écoulement de l’eau dilatée, dont 
le niveau maintenait une charge constante sur cet orifice, j'ai déterminé la dé- 
pense et par suite la vitesse réelle de circulation dans l'appareil, en tenant compte 
de la contraction à l’orifice. 
La formule de la vitesse dans les tuyaux ouverts, d’après Prony, est : 
V = Vitesse moyenne du régime. 
D = Diamètre intérieur. TC 
déntfses, MO: IDD ” 
J — Pente par mètre. NE hoS Ve — 0,095. 
Q = Dépense. E 
Cet k ; TD? 10 
Ma Or la dépenseQ =SV = — V et V 220 = il 
4 S D? 
LA 
Connaissant Q et S, on trouve V. 
La vitesse obtenue par deux expériences et comparée à celle donnée par la for- 
mule de Prony, en raison de la charge par mètre de conduite, donne un coeffi- 
cient plus faible de 0,20 et 0,35. 
Calculs de la surface de chauffe des caisses en fonte dans les trois salles d’appel. 
Les surfaces de chauffe à rayonnement direct ou indirect des parois de ces 
caisses, ne doivent suppléer seulement qu'aux déperditions de chaleur à travers 
Jes murs et les vitres déjà calculées à 42000 unités par heure, pour une différence 
de température intérieure et extérieure de 25°. 
L'appareil fonctionnant sous la pression d’une atmosphère et demie, l’eau dans 
la chaudière est à 110°, dans les salles, elle sera au minimum à 105. 
L'air intérieur des salles étant à 15°, la différence de température sera au mi- 
nimum de 90°. 
Or, pour une différence de 85°, une surface en fonte d’un mètre carré, con- 
dense par heure 4 k. 80 de vapeur, qui correspond à 4 k. 80 X 550 unités 
— 1090 unités. 
Pour la différence de 90°, cette quantité de chaleur sera : 
9 
1,80 x 550 X = 1049 unités. 
J 
La quantité de chaleur perdue, par heure, par les murs et les vitres étant 
42000 
de 42000 unités de chaleur, la surface de chauffe 019 = 40 m. car. 
Soit 40 mètres carrés. En admeltant que le rayonnement indirect perde moitié 
