ee 
de son action calorifique pour les salles, absorbée dans le massif des planchers, 
cette surface sera de 60 mètres carrés. 
Or, la plus grande des trois salles à 6 caisses de 3 mètres de surface 
CADENCE NS ce dr nd US us a bn) à 
EMLGrissesideMdEmE 0e. en cr ane AN AS Smic tal 50 
Danstune“pelite, salles 4 caisses de dim. 4. Lou ar Ad» 
— PEN ADI ARTE SE PACE DO RTE PC TT D G » 
Bone autre petite Salle.f, 2,46 Ltd bent lis 1481 oi 
Total. . . 64 50 
Ce total est égal à celui de la surface de chauffe calculée. 
Chaleur transmise par les tuyaux placés à l’extérieur des salles. 
La quantité de chaleur, qui passe par les 136 m. carr. de surface de chauffe de 
l'appareil, étant de 76,470 unités, ou, par mètre carré, de 562 unités, celle qui 
passera par les 103 mètres de tuyaux extérieurs aux salles, d’une surface de 
403 X 0,314 — 32 m. c. 34, sera 562 u. X 32 m. c. 34 = 18,175 unités. 
La chaleur perdue par la chaudière sera donc 19,554 u. — 18,175 u. — 1379 u. 
On remarquera qu'avec nos appareils, toutes les données de la théorie se véri- 
fient par les résultats obtenus. 
COPIES AUTHENTIQUES DES PROCÈS-VERBAUX OFFICIELS 
CONSTATANT LES RÉSULTATS DES APPAREILS A FONCTIONS INTERNES. 
Palais de Justice de Lyon. 
Procès-verbal de réception définitive des appareils de chauffage et de ventilation 
exécutés par M. Martin, ingénieur civil, dans les salles du tribunal de 4'° instance, 
et de réception provisoire des mêmes appareils, exécutés dans la salle de la Cour 
royale, en vertu du marché à forfait approuvé par M. le Ministre, le 9 mai 1846. 
Le treize avril mil huit cent quarante-sept, nous soussignés, MM. de Vauxonne, 
conseiller, Pigeon, ingénieur des mines, Dardèle, architecte en chef de la ville 
de Lyon, et Seilz, architecte du Palais de Justice, 
Nous sommes rendus audit édifice à l'effet de procéder à l'examen et à la 
réception des appareils de chauffage et de ventilation exécutés par M. l'ingénieur 
Marlin, en vertu de la soumission susmentionnée ; 
Nous avons reconnu que lesdits appareils ont élé bien et dûment exécutés 
conformément aux conditions slipulées dans la soumission de cet ingénieur, et 
que, par conséquent , aux termes de cette soumission, il y a lieu d’accepter défi- 
nitivement les appareils des salles du tribunal civil, et provisoirement ceux des 
salles de la Cour royale. 
Lyon, le 16 avril 1847. 
Signé : De VAuxONNE , DARDÈLE, SEITZ ET PIGEON. 
Pour copie conforme : 
Le Secrélaire-Général, Signé : À. PELVEY. 
